DIQUE SAN ROQUE 177 



Mas, como haj que estudiar las filtraciones, debe el Gobierno de 

 Córdoba ordenar á sus ingenieros que lo verifiquen en la forma que 

 hemos indicado, ó en otra que estimen mejor, pero aprovechando 

 de la circunstancia de estar lleno el recipiente. 



Conviene también colocar el manejo de la puerta del tubo de dis- 

 tribución, al nivel del puente de servicio de la presa, sobre un cas- 

 tillejo especial, como el de las puertas de los desarenadores, para 

 evitar que en ningún caso quede dificultado su funcionamiemto 

 oportuno. 



Ya que no se han dejado en los paramentos del dique piedras sa- 

 lientes, especie de adarajas, que facilitaran la colocación de anda- 

 mies para las reparaciones que fueran necesarias, convendría 

 proveerlos de escalas de hierro, aseguradas cuidadosamente en la 

 mampostería. 



Por último, debe prohibirse al F. C. á Cruz del Eje apoye direc- 

 tamente sobre el estribo sud del dique ; y ordenar la extracción de 

 los grandes pedrejones existentes en las faldas y que con su der- 

 rumbe pueden, sino destruir, causar desperfectos en el macizo del 

 dique. 



Buenos Aires, Marzo iO de 1891. 



Santiago E. Bar a bino. — Al/redo Seurot. 



ANAL. SOC. CIENT. ARG. T. XXXUI 12 



