106 



gefährlich, als eine solche dicht über der Wasserlinie, denn in Folge der 

 Abströmung des Dampfes kann sich die Abnahme des Drucks doch nur 

 stetig rückwärts bis zur Oberfläche des Kesselwassers erstrecken und muss 

 hier langsamer stattfinden als dicht bei der OefTnung. Doch ist denkbar, 

 .dass bei grosser OetTnung und kleiner Grösse des Dampfraumes diese Ab- 

 nahme des Druckes noch schnell genug erfolgt, um eine Explosion zu 

 veranlassen. Nicht selten ist solche unmittelbar nach dem plötzlichen 

 Aufreissen des Sicherheitsventils eingetreten , liänfiger ist vorgekommen, 

 dass nach dem schnellen Oeffnen des Ventils von dem Anlassen der Ma- 

 schine nach längerem Stillstande die Explosion des Kessels erfolgte. Eine 

 OefFnung im untern vom Wasser berührten Theile des Kessels ist an sich 

 kaum gefährlich. Eine stetig sich steigernde Dampfspannung kann die 

 mittelbare Ursache der Explosion werden, was jedoch nur bei grober 

 Fahrlässigkeit vorkömmt. Häufiger und gefährlicher ist ein solcher Riss 

 des Kessels, der durch einen Stoss des Wassers gegen die Kesselwand 

 verursacht wird, wofür eine Erklärung den sogenannten Siedeverzug des 

 Wassers, eine andere den sogenannten Benetzungsverzug annimmt, lieber 

 beide spricht sich Verf. näher aus und empfiehlt schliesslich zur möglich- 

 sten Verhütung der Explosionen folgendes: 1) Vermeidung einer plötz- 

 lich vollständigen OefFnung des Sicherheitsventils. 2) Vermeidung eines 

 zu niedrigen Wasserstandes im Kessel. 3) Vermeidung fester Ablagerung 

 von Kesselsteinen an der feuerberührten Fläche durch chemische Mittel 

 oder durch Veranlassung einer kräftigen Strömung des Kesselwassers längs 

 der Heizfläche behufs Ablagerung der festen Theile an minder gefährlichen 

 Stellen. Ein Siedeverzug des Wassers, in dem während einer Arbeits- 

 pause abgesperrten Kessel würde sicher vermieden werden, wenn auch in 

 solchem Falle eine genügende Bewegung des Wassers unterhalten oder 

 noch wirksamer Gasblasen in demselben entwickelt würden, z. B. durch 

 Elektrolyse. So lange indess die Grösse der Gefahr eines solchen Siede- 

 verzuges für den praktischen Kesselbetrieb nicht näher constatirt ist, wird 

 man sich zur Anwendung künstlicher oder kostspieliger Mittel kaum ent- 

 schliessen , vorläufig empfiehlt sich, die Feuerung nicht ganz zu unter- 

 brechen, nur zu massigen und den Kessel mit schwach belastetem Sicher- 

 heitsventil sich selbs zu überlassen. Behufs vollständiger Kalllegung des 

 Kessels hätte man nach Löschung des Feuers entweder das Wasser aus- 

 laufen zu lassen oder durch allmählige Anhebung des Sicherheitsventils 

 das Sieden vermöge der eigenen Wärme des Wassers so lange zu unter- 

 halten bis seine Temperatur auf 100° gesunken ist und dann der Kessel 

 zur weitern Abkühlung gefahrlos sich selbst überlassen werden kann. 

 5. Nöthig ist selbstverständlich ein zuverlässiger Kesselwärter und 6. eine 

 öftere gründliche Revision des ganzen Kessels durch einen sachverständi- 

 gen Techniker, der die Palhologie des Kessels zu einem besonderen Stu- 

 dium gemacht hat und als wirklicher Hausarzt für den Kessel gelten kann. 

 — {CarlsruJier Verhandlgn. V. 72—88.) 



Meidinger, über die durch Eis und Kochsalz herzustel- 

 lende Kälte miscliung. — Gepulvertes Eis oder Schuee und Koch- 

 salz im Verhällniss von 3 : 1 gemischt lösen sich auf unter Erzeugung 



