136 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



empresa contratista de la parte restante de la obra, que lo fué la firma 

 Pagiiere, Yellio y Belloni. 



El i^roblema de la tuerza motriz fué también resuelto jíor la prime- 

 ra de las empresas citadas, sacando un ramal de la línea i)rin(íipal de 

 cables alimentadores del alumbrado eléctrico de Wilde, Bernal, Quil- 

 mes, etc. 



La corriente obtenida era trifásica a 0240 volts, y con esta alta ten- 

 sión se la conducía a todo lo largo de la obra. Como es natural, para 

 su utilización se reducía el voltaje a 220, empleándose al efecto, pe- 

 qneiías estaciones transformadoras portátiles que se instalaban en to- 

 dos los puntos donde funcionaban las bombas de drenaje, desplazán- 

 dose con éstas, de acuerdo con las exigencias de la construcción. 



Tanto la línea Decauville, como la eléctrica y una línea telefónica 

 que, como comjüemento de ellas se instaló, ban sido las arterias vita- 

 les de la obra, que lian permitido su ejecución en forma regtdar, rápi- 

 da y económica. 



2. — SECCIÓN DE LA RIBERA 



Comprende la cámara de enlace y 350 metros de conducto construí- 

 do a cielo abierto. 



En la x)rimera efectúan su reunión las dos cloacas máximas, la nue- 

 va que se acaba de describir y la antigua, con objeto de que la descar- 

 ga de ambas al río se haga por el nuevo conducto subfluvial, lo cual 

 permitirá sacar de funcionamiento la desembocadura antigua que, por 

 su proximidad a la ribera, presenta algunos inconvenientes. La nueva 

 descarga se efectúa 400 metros más hacia adentro del río y en profun- 

 didades de 5™25 en aguas medias ordinarias. 



Tanto para esta sección como para la subfluvial, el conducto se cons- 

 truyó con hormigón armado, adoptándose una forma aproximadamente 

 semicircular de 4™50 de ancho por 2™50 de altura, con una sección in- 

 terior libre para el escurrimiento del líquido cloacal de S'^eo cuadra- 

 dos, calculada para dar i)aso a un caudal máximo de 14 metros cúbi- 

 cos, cifra que sólo será alcanzada cuando la Capital federal cuente con 

 una población de 3.500.000 habitantes servida de cloacas. 



La sección y capacidad del nuevo conducto son algo mayores que 

 el triple de las correspondientes del antiguo emisor. 



Para toda la estructura del conducto se empleó hormigón hidráuli- 

 co, de la siguiente composición en volumen : una parte de cemento 



