[9] Das Luftgas, seine Herstellung und Verwendung. 12o 



Um nun eine automatische Regulierung der Gaserzeugung 

 zu erreichen, ist die Welle des Wassertrommelgebläses mit 

 einer Bremsscheibe verseben mit Stablbandbremse, die mit 

 Hülfe eines Hebels durch den Gasometer betätigt wird, Ist 

 dieser gefüllt, so zieht er die Bremse an und das Triebwerk 

 steht. Bei normalem Betriebe wird sich eine Mittelstellung 

 ergeben, bei der das Werk gleichförmig fortarbeitet. Es 

 wird bei dieser Anordnung nur gerade soviel Gas erzeugt, 

 als verbraucht wird. Der Gasometer ist so bemessen, dafs 

 sein Vorrat an Gas die Möglichkeit ergibt, während des 

 Betriebes das Gewicht aufzuziehen, ein Vorzug, den kein 

 anderes System ohne motorischen Antrieb besitzt. Dieser 

 Umstand fällt sehr ins Gewicht, sobald eine Anlage nur 

 zeitweise voll belastet ist. 



In Vorbereitung sind Apparate mit Antrieb durch Wasser- 

 motor, die wegen der Unabhängigkeit des Standortes gegen- 

 über den Gewiehtsapparaten grofse Vorteile bieten werden. 

 Der Wasserverbrauch ist ein sehr geringer, so dafs er auf 

 die Kosten des Lichtes keinen Einflufs ausübt. Wo keine 

 Wasserleitung vorhanden ist, wird ein Bassin auf dem 

 Boden aufgestellt und ein zweites im Keller. Das verbrauchte 

 Wasser, durch Zusatz eines Salzes vor Fäulnis geschützt, 

 wird mit Hülfe einer Flügelpumpe wieder hinaufgedrückt. 



Bei grofsen Anlagen über 125 Flammen wird man im 

 Allgemeinen motorischen Antrieb vorziehen. Ist eine Trans- 

 mission vorhanden, so hängt man das Gebläse an diese. 

 Anderenfalls verwendet man Heifsluftmotore. 



Bei kleineren Anlagen jedoch bietet der Gewichtsantrieb 

 einen Apparat, der stets betriebsbereit ist, während der 

 Motor erst in Gang gesetzt werden mufs. Brennen wenige 

 oder nur eine Flamme, so verzehrt die Heizfiamme des 

 Motors für mehrere Flammen Gas und verteuert das Licht. 



Endlich sei noch bemerkt, dafs das Gas nach Passieren 

 des Gasometers ein feines Drahtnetz durchstreicht, ehe es in 

 die Leitung tritt. Ist auch eine Explosion so gut wie aus- 

 geschlossen, so wird doch durch das Netz jeder zurück- 

 schlagenden Flamme der Eintritt in den Apparat verwehrt. 



Die Bedienung eines Benoidgas-Apparates gestaltet sich 

 äufserst einfach. 



