[11] Das Luftgas, seine Herstellung find Verwendung. 127 



sionierung des Köhrenuetzes ist auf das gröfsere spezifiscbe 

 Gewicht des Gases Eücksielit zu nehmen, da die Druck- 

 verluste im Verhältnis der Wurzeln aus den spezifischen 

 Gewichten zunehmen, bei gleicher Literzahl pro Flammen- 

 stunde. Bei kleineren Anlagen fällt dieser Umstand nicht 

 ins Gewicht, da man ein Gas von solchem Reichtum ver- 

 wendet, dafs man weniger Liter Wasser als bei Kohlengas 

 pro Flamme verbraucht und aufserdem die Leitungslängen 

 gering sind. Man mufs jedoch bei der Montage darauf 

 achten, dafs kein Grat im Rohre stehen bleibt an den Ver- 

 bindungsstellen. 



Die zur Verwendung gelangenden Brenner sind von 

 kleinerer Bauart, ebenso die Strümpfe. Die Qualität der 

 letzteren mufs vorzüglich sein. Das Gewebe ist aufser- 

 ordentlich dichtmaschig und haltbar, um so mehr, als der 

 Kopf des Glühkörpers nicht so stark belastet ist wie bei 

 grofsen Strümpfen. 



Zum Schlufs folge noch eine Aufstellung der Betriebs- 

 kosten des Benoid-Gases der Luftgas-Apparate von Thiem & 

 TöWE in Halle a. S. 



Es erhellt, dafs als Vergleich nicht der Preis des cbm 

 herangezogen werden kann, da dieser bei verschiedenem 

 Reichtum verschiedene Werte annimmt. Es ist eben schliefslich 

 die Frage von ausschlaggebender Wichtigkeit, wie viel Brenn- 

 stoff pro Stunde verzehrt wird. Es ist nun auf eine 60- 

 kerzige Flammenstunde 22 g Hexan zu rechnen. Dies ergibt 

 bei einem Kilopreise von 50 Pfg. pro Stunde 1,1 Pfg. Dieser 

 Preis ist verhältnismäfsig sehr gering, wenn man bedenkt, 

 dafs die 16, nicht 60-kerzige Glühlampe auf das dreifache 

 zu veranschlagen ist. Jedoch ist es natürlich mifslich, ein 

 selbstbereitetes Licht mit dem von einer Centrale zu ver- 

 gleichen. Es wird sich vielmehr in der Praxis meistens 

 darum handeln, eine vorhandene Petroleumbeleuchtung, die 

 teuer und unbequem ist, zu ersetzen oder zwischen Luftgas 

 und Acetylen zu wählen. 



Letzteres hat eine Reihe unangenehmer Eigenschaften, 

 ist teurer im Betriebe, schwieriger in der Bedienung, aber 

 billiger in der Anlage. 



