M. Cornu fait part de ses recherches sur la mesure du plan de 

 polarisation et sur les erreurs qu'il a relevées en employant les 

 prismes de Nicol. 



Sur les parafoudres, résumé d'une communication faite par 

 M. A. Guillerain. 



D'après les expériences de M, Guillemin, le parafoudre dit 

 à lame de papier serait celui qui préserve le mieux les em- 

 ployés et les appareils des coups foudroyants de l'électriciLé 

 atmosphérique. L'administration des lignes ! télégraphiques 

 en adopte l'usage pour tous les bureaux sans exception, et 

 c'est heureusement le parafoudre le moins coûteux. D'autres 

 paratonnerres sont employés concurremment avec celui-ci, 

 dans le cas où une faible tension électrique pourrait être 

 nuisible, comme dans les câbles sous-marins et dans les fils 

 souterrains . 



Le parafoudre à lame de papier se compose de deux pla- 

 ques de laiton bien planes, de 2o à 30 centimètres carrés de 

 surface, placées l'une sur l'autre et séparées par une lame 

 de papier; l'une des plaques métalliques communique avec 

 la hgne, l'autre avec la terre. Dès qu'une tension un peu 

 forte se produit sur le fil de ligne, des étincelles éclatent 

 entre les deux plaques, en perforent le papier, et l'électricité 

 de tension s'écoule dans la terre avec facilité. 



Le papier est hygrométrique; lorsqu'il est Jiumide il perd 

 une partie notable du courant de la pile qui est destiné à 

 animer le récepteur. Il parait même que l'étincelle électrique 

 charbonne le papier lorsqu'elle éclate sur les bords des plaques 

 métalliques. Le charbon qui résulte d'une combustion in- 

 complète aurait, si le fait est bien observé, l'inconvénient 

 d'établir une assez bonne communication de la ligne avec 

 la terre. 



M. Guillemin a proposé de remplacer la lame de papier 

 par une lame de mica très-mince. Le mica isole mieux : il 

 n'est pas hygrométrique ; il ne peut pas donner du charbon 



