NUEVO TEATRO COLON 11 



Las dimensiones de la viguería del piso del vestíbulo de los altos, 

 son aceptables; sin embargo, conviene que las vigas descansen so- 

 bre sillares de piedra que repartan y resistan mejor la presión de 

 aquellas. 



El piso del vestíbulo de la planta baja debe modificarse, pues con 

 su disposición actual estaría sujeto á esfuerzos excesivos. 



En cuanto á los palcos, los hierros adoptados, por su distribución 

 y dimensiones en general, son aceptables, por presentar suficiente 

 resistencia ; pero habrá que introducir modificaciones de detalle 

 para ponerlos en condiciones completas de seguridad. 



Por otra péirte, es menester modificar el sistema de tornapuntas 

 que sostienen las columnas de los mismos, por reputarlos inade- 

 cuados. 



Ahora bien, hacemos constar que el Arquitecto Director de la 

 construcción nos ha observado no estar completo el sistema de las 

 varias armaduras, es decir, que faltan los refuerzos que deben po- 

 nerlas en condiciones de completa resistencia, y, por otra parte, 

 que está dispuesto á atender toda indicación del Departamento ten- 

 dente á mejorar las condiciones de la construcción (1). 



En cuanto á la hijiene del edificio solo podemos tomar en cuenta 

 por ahora, el servicio cloacal, dejando para su oportunidad, la ca- 

 lefacción, ventilación, alumbrado, etc.; sin embargo, observaremos 

 que la supresión del doble pórtico del frente, ha mejorado las con- 

 diciones de ex;posicion y magnitud de la sala de conciertos, la que 

 resulta ahora más grande(346 metros cuadrados) y con luz directa. 



Respecto al servicio de cloacas hacemos notar una mejora en el 

 proyecto modificado, esto es, mayor número de mingitorios y re- 

 tretes, y. mejor situados. En efecto, en el- proyecto primitivo las 

 letrinas daban á un patio en comunicación directa con las galerías 

 que rodean la sala ; en el actual se hallan en un segundo patio, 

 separado de los corredores por el primero, lo que las hace comple- 

 tamente inodoras para los espectadores. Su número en el primer 

 proyecto era de 70 ; en el modificado alcanzan á 94. 



Pasaremos á investigar las condiciones de seguridad, esto es, 

 las facilidades de rápido desalojo que presentan ambos proyectos, 

 lo que sería de importancia capital en caso de un siniestro; 



(1) Respecto de las obras metálicas, que el Departaraeoto ha encontrado defi- 

 cientes porque no estaban completas, la Empresa ha presentado los planos de 

 *de ejecución, los cuales han sido aprobados en estos dias. 



