NUEVO TEATRO COLON 67 



degonda ; pero de algunos años á esta parte, la corriente del pro- 

 greso industrial ha tenido su marcha interrumpida por la crisis. 

 Aunque la Administración Municipal de hoy dia, con loable inicia- 

 tiva, imponga en los teatros de la ciudad, el uso de la luz eléctrica, 

 sin embargo las sociedades que se han formado para proveer tal' 

 sistema de iluminación, no tienen aún medios suficientes y ade- 

 cuados á l'a importancia de la ciudad. También es verdad que en 

 este país la energía eléctrica no puede menos que costar cara, 

 puesto que para el combustible, se necesita todavía recurrir al 

 extrangero, y faltan aún los medios para transportar á mucha dis- 

 tancia la fuerza motriz, que se podría recabar de saltos de agua que 

 enriquecen los pies délos Andes ; pero á pesar de todo, es deplora- 

 ble que la aplicación déla iluminación eléctrica, no vaya tomando 

 aquel desarrollo, que la nueva Buenos Aires necesita. 



Si nuestros deseos no se pudiesen por consiguiente realizar, 

 proveeremos una instalación {íropia, particular, del modo siguiente: 



Las lámparas necesarias para todo el edificio, pueden calcularse 

 en el número de 3500 á incandescencia (de 16 bujías) para los in- 

 teriores, y 20^'lámparas á arco (de 1000 bujías) para el e\:terior, 

 vestíbulos, y el foco central de la sala. Las 3500 lámparas serán 

 íiproximadamente distribuidas así: 



En la sala, dispuesta? en los siguientes 9 circuitos: 



1° Orquesta • .81 



2" Primer orden de palcos (31 arañas) 189 



3° Segundo » » (19 » ) 190 



4° Tercer » » (15 » ) 135 



5° Cazuela (12 arañas) 9.6 



6° Galería (12 » ) -. 84 



7" Paraiso- y dependencias 60 



8° Comizas del cielo-raso 150 



9° Antepalcos, corredores, escaleras y foyers de todos 



los órdenes 470 



En el palco escénico, dispuestas en los cuatro circuitos si- 

 guientes : 



1" Batería del palco escénico 120 



2° Bastidores y berzas (dividido en 8 sub-circuitoB) 480 



3° Sitios y practicables 80 



4° Lámparas de varios colores (divididas en 4 sub-cir- 

 cuitos) , 240 



En las otras partes del edificio, dispuestas en varios circuitos, 



según las reparticiones y necesidades . .^, 1125 



Total 3500 



