68 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



De las lámparas á arco, qae colocaremos en serie de dos, desti- 

 naremos 8 para la iluminación de la sala, desde el centro del 

 cielo-raso, y las otras doce las distribuiremos en los vestíbulos, 

 iluminación del exterior^ y faro en la extremidad superior del 

 edificio. 



No podrá nunca suceder que tengan que funcionar contempo- 

 ráneamente todas las lámparas colocadas en el edificio, ni está 

 establecido de modo absoluto, que todas ellas deban tener la fuer- 

 za indicada; á las lámparas á incandescencia, hemos dado la in- 

 tensidad luminosa de 16 bujías, en previsión de aquel tanto que 

 se perderá en el caso que se prefirieran los vidrios opalinos, espe- 

 cialmente- en la sala; así es que creemos calcular bien nuestra 

 instalación, como relativa á 4/5, aproximadamente, de la cantidad 

 de luz que puede necesitar el edificio. No tendremos así un des- 

 perdicio en el gasto de instalación de las máquinas; por lo con- 

 trario, á ñn de aprovechar de las posibles reducciones eventuales 

 en el uso de la luz, descompondremos la fuerza motriz necesaria 

 para hacer funcionar las máquinas dinamo-eléctricas, en diferen- 

 tes grupos, que funcionen aisladamente ó sumanrio las respecti- 

 vas actividades. Necesitándose, por consiguiente, fuerza de 300 

 caballos de vapor, en. razón de un caballo para cada 10 lámparas 

 de 16 bujías, la obtend rencos de 3 motores de 100 caballos de 

 fuerza cada uno, ó mejor, supliremos también á unp de ellos, con 

 dos de á 50 cada uno. Pero como precaución de lo que pueda so- 

 brevenir, será conveniente que tengamos á nuestra disposición 

 otro motor, también de 100 caballos, con su respectiva máquina 

 dinamo-eléctrica, que pueda funcionar en el caso de imprevistos 

 accidentes, en las máquinas en actividad ; de este modo, dejando 

 á dicho motor inactivo, tendremos una reserva, correspondiente á 

 la cuarta parte de la potencia disponible. 



Los generadores déla electricidad consistirán en cuatro dina- 

 mos á corriente continua, de 110 á 120 Volt, con 600 Amperes, y 

 á cada uno de esos será aplicado directamente el respectivo mo- 

 tor. El vapor de que se necesitará, será suministrado por 8 cal- 

 deras inexplosibles. La alimentación de estas se efectuará me- 

 diante 2 bombas á vapor, capaz cada una de proveer bastante 

 agua á las calderas ó al depósito de reserva. 



Si no encontráramos conveniente aplicar á las máquinas'los res- 

 pectivos condensadores, durante la estación veraniega, d bien 

 cuando no funcionarán los aparatos de calefacción, aprovechare- 



