NUEVO TEATRO COLON 69 



raes del vapor supértluo para calentar el agua antes que ella pe- 

 netre en las calderas; de lo contrario, el mismo vapor podría ser- 

 virnos, para hacer funcionar nuestros aparatos de ventilación. 



En la misma sala délas máquinas dinamo-eléctricas, se colo- 

 cará también una de 100 Amperes por 110 á 120 Volt, aplicándole 

 directamente el relativo motor, con el objeto de alimentar las 20 

 lámparas á arco, durante la noche, y un cierto número de lámpa- 

 ras á incandescencia, durante el dia, para el tiempo de los ensa- 

 yos ó para la iluminación de los subterráneos ; lá misma máquina 

 servirá igualmente para cargar un cierto número de acumulado- 

 res, que en el peor de los casos, impedirán que pueda faltar com- 

 pletamente la luz. 



De la división en circuitos, que hemos establecido en términos 

 generales y que según nuestra opinión, corresponderá á las nece- 

 sidades del teatro, resulta ser indispensable el independizar los 

 sub-circuitos, á fin de que ellos puedan funcionar separadarpenle, 

 y ser conveniente el alimentar cada circuito con cualquiera de los 

 dinamos ó bien unir los circuitos, haciéndolos concurrir á un dis- 

 tribuidor geiTeral; se obtendrá de tal reunión una cantidad de 

 luz sensiblemente mayor que la suma de las cantidades produci-. 

 das parcialmsnte en cada circuito. Por lo tanto, colocaremos en la 

 sala de los dinamos, un cuadro conteniendo los conmutadores 

 necesarios y los otros aparatos, que permitan regular, según la 

 necesidad, la intensidad y la fuerza electro-motriz de la corriente 

 como Ampéres-rneiros y Volt-metros, aereostatos de campo, indi- 

 cadores, etc. 



Para la dirección de la iluminación, destinaremos en el palco 

 escénico, el primer palco bajo, entre los bastidores de la derecha, 

 para uso esclusivo del director electricista, pudiendo esle, de dicho 

 palco, observar contemporáneamente la sala y la escena, y coinu- 

 nicar directamente con el local de las máquinas, para impartir al 

 jefe maquinista las órdenes oportunas. En este palco, será colo- 

 cado otro cuadro, al cual concurrirán todos los circuitos del tea- 

 tro. Cada uno de estosj tendrá un interruptor, una seguridad fu- 

 sible y un indicador de marcha. En el mismo palco se colocarán 

 aereostatos, destinados á producir los efectos de luz en la escena 

 y en el teatro como igualmente los conmutadores para iluminar 

 las lámparas de diferentes colores existe'ntes en la escena. 



Sea para las máquinas generadoras del vapor y de la electrici- 

 dad, sea para todos los aparatos empleados en la instalación, pro- 



