74 ■ ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



de la temperatura, creemos sea perjudicial ala salud, la esencia 

 del mismo aire, calentada en el contacto de materias candentes, y 

 que arrastran por consiguiente en su composición óxidos de carbo- 

 no y otros productos nocivos. 



Pero el mayor inconveniente de los caloríferos á aire caliente, 

 en nuestro caso, es aquel de tener una esfera de acción demasiada 

 limitada. No siendo conveniente llevar más allá la potencia calo- 

 rífera de un aparato á más de dos metros de radio, para nuestro 

 teatro no se necesitarían menos de ocho aparatos. Es evidemte que 

 no sólo serían anuladas las ventajas de economía en la implanta- 

 ción y manutención, sino que se aumentaría en mucho el gasto de 

 vigilancia, aumentarían las dificultades por el manejo, y tendría- 

 mos en los subterráneos de nuestro edificio, ocho fogones inseguros 

 para quien temiera los peligros de incendio. Dejaremos por lo tan- 

 to los caloríferos á aire caliente, para las casas de habitación y para 

 los edificios que tenga.n carácter diferente al nuestro, y en donde no 

 existan tantas alternativas, ni se inipongan tantas exijencias, 



Los caloríferos á agua caliente, llamados también «termosifo- 

 nes» se dividen efl dos clases : á alta y á baja presión, según el 

 agua sea llevada á una temperatura máxima de 100° ó 200°. 



Los termosifones á baja presión ó á aire libre^ consisten en un 

 fogón y una caldera llena de agua, que se colocan generalmente en 

 un subterráneo. El agua, calentada hasta la ebullición, saliendo 

 por un tubo vá á la parte alta del edificio, á donde encuentra un 

 recipiente, que le permite esparcirse al contacto del aire; de él se 

 distribuye en los locales á recalentar por medio de tubos especiales 

 para volver. después á la caldera subterránea. Así se forma entibe 

 esta y los tubos una corriente continua, la cual transporta y trans- 

 mite á los locales á calentar, el calor sacado del foco; este calor es 

 abandonado al aire por las paredes del tubo, que deben ser metáli- 

 cas, ó bien buenas conductoras del calor ; para aumentar el efecto 

 útil, se multiplica la superficie de trasmisión, aumentando el diá- 

 metro de los tubos, ó haciendo estos mismos tortuosos, ó bien obli- 

 gándolos á pasar por recipientes, hechos expresamente, y llamados 

 estufas de condensación. 



Los termosifones á alta presión, no difieren de los precedentes 

 sino en estas particularidades: La caldera subterránea, está 

 sustituida, por un tubo deforma tortuosa, el cual recibeáun ex- 

 tremo el tubo dé partida del agua caliente y al otro estremo el tubo 

 de llegada del agua, que ha servido para el recalentamiento. La cá- 



