NUEVO TEATRO COLON 75 



mará- de expansión situada en lo alto del edificio, está cerrada en 

 lugar de estar en contacto del aire, resultando así cerrado ermética- 

 mente todo el sistema. Los tubos son mucho más pequeños que los 

 del sistema precedente, pero mucho más resistentes á causa de la 

 major presión á que están sujetos. 



No nos extendemos á hablar de otra clase de termosifones, lla- 

 mados á media presión,' por cuanto esos consisten en aparatos 

 bastante perfeccionados, que reúnen muchas ventajas especiales de 

 cada uno de los sistemas indicados, evitando los principales incon- 

 venientes. Examinaremos solamente los dos sistemas con relación 

 á las necesidades de nuestro teatro. 



La calefacción por intermedio del agua es suficientemente higié- 

 nica, porque no resulta desequilibrada la composición del aire, ni 

 esta está en contacto con tubos recalentados, ni son lanzados en 

 ella los productos de la combustión. El calor se esparse con uni- 

 formidad aunque sea notable la distancia, sin pasar nunca, ni cer- 

 ca del fogón, á un grado demasiado elevado. No suceden bruscas 

 alteraciones en la temperatura aún sea por imperfección en el fun- 

 cionamiento, porloquees bastante regulable, y su manejo fácil y 

 simple. No se desecan las sustancias, ni se arruinan las pinturas, 

 telas, etc. No existe peligro de incendio, sino en mínimo grado, en 

 el sistema á alta presión. La implantación ocupa poco espacio, y 

 se puede disimular fácilmente el pasage de los tubos. Se tiene á 

 disposición en cualquier parte del edificio el agua caliente, para 

 baños, lavatorios, etc. Se obtiene una cierta economía en el com- 

 bustible, pudiéndose también utilizar el calor directo, para calen- 

 tará aire caliente, los locales más cercanos al calorífero. Esto por 

 las ventajas. Pero la calefacción á agua caliente, presenta sin duda 

 sus inconvenientes, por ejemplo : el gasto de implantación, es de- 

 masiado elevado, sea por el costo de los aparatos, sea porque ocur- 

 ren tubos de diámetro demasiado grande en los termosifones á ba- 

 ja presión, y tubos pequeños, pero de paredes muy gruesas y re- 

 sistentes, en los termosifones á alta presión. El calor no se produ- 

 ce en el ambiente, sino después de cierto tiempo, ó bien después de 

 establecida en el sistema, la corriente de compensación; del mismo 

 modo, el enfriamiento es lento á producirse, lo que puede ser un 

 serio inconveniente, para un teatro, especialmente en este país, á 

 donde el clima es evidentemente inconstante. Pero el inconveniente 

 que más se nota, es el de los daños que puede reportar un escape 

 dé agua y de los peligros con los cuales se pueda tropezar, dando 



