82 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



laridad de la temperatura externa; la introducción del aire bue- 

 no, no sería convenientemente proporcionada con la evacuación 

 del aire viciado, y se tendría en invierno demasiada pérdida de 

 calor, y en verano exceso ó defecto de presión entre las temperatu- 

 ras externa é interna, por la falta de equilibrio entre sí, y diferen- 

 cia en la relativa densidad del aire. 



Pero si la ventilación natural por medio de puertas y ventanas 

 no puede bastar para proveernos de 50.000 metros cúbicos de 

 aire cada media hora, nos proveerá sin embargo de una buena 

 parte, que no podríamos calcular por ser demasiado accidental ; 

 pero para tener una base, supondremos sea la mitad de cuanto 

 necesitamos, y por lo tanto, tendremos entonces que recurrir, para 

 la otra mitad, á la ventilación artificial. 



Reducido así el problema á la introducción en la sala, y rela- 

 tiva evacuación, de 14 metros cúbicos de aire por 1 ", no nos que- 

 da más que estudiar el mejor modo, á fin de efectuar tal compen- 

 sación. Los especialistas en la materia, no están de acuerdo en 

 establecer si son más convenientes para teatros los sistemas me- 

 cánicos de ventilación por pulsión ó aspiración ó el sistema de 

 ventilación activada por medio del calor; y si en cada caso, con- 

 venga mayormente la atracción desde arriba ó la atracción desde 

 abajo. Todo sistema puede ser ventajoso, si circunstancias espe- 

 ciales piden su aplicación, mas no podrá sustraerse á los incon- 

 venientes que muchísimos años de práctica en la ventilación arti- 

 ficial no han sabido aún evitar. 



Creemos sea el caso de distinguir las necesidades de la ventila- 

 ción, según las exigencias del clima. Para los teatros líricos, que 

 por lo general funcionan solamente durante la estación de in- 

 vierno, y para los países en donde la crudeza del invierno deman- 

 da un estudio prolijo de calefacción, el estudio de la ventilación 

 no puede ir separado de aquel, debiéndose emplear el sistema que 

 más se armonice con el adoptado para lá calefacción. General- 

 mente se considera suficiente la ventilación espontánea por medio 

 de caloríferos, coadyuvada con la atracción del aire por la chime- 

 nea de la araña; pero por las circunstancias económicas especia- 

 les en las cuales se encuentra nuestro teatro, este tendrá que fun- 

 cionar en todas las estaciones del año, y deberá por consiguiente 

 estar sujeto á todas las variaciones de temperatura que en el curso 

 del año se suceden y se alternan. 



Podremos tener necesidad de calefacción, refrescamiento y ven- 



