PROYECTO DE INSTALACIÓN PARA UNA FÁBRICA DE CAL COMÚN 127 



Toda la parte interior del horno está recubierta de ladrillos re- 

 fractarios para resistir la temperatura elevada á la que tiene lugar 

 el desprendimiento del anhídrido carbónico de la piedra de cal. 



Como este revestimiento es susceptible de degradarse por la 

 acción del fuego, no lo tomaremos en cuenta para el cálculo de re- 

 sistencia con lo que nos colocamos en la situación más desfavorable. 



En rigor no sería necesario calcular la bóveda, pues la práctica 

 demuestra que el espesor de un ladrillo es más que suficiente pa- 

 ra la resistencia. En hornos que tienen galerías de 3,5 y 4 metros 

 de ancho se construyen bóvedas de un ladrillo que resisten per- 

 fectamente. 



En los hornos Hoffmann para cerámica no hay necesidad de em- 

 plear el revestimiento de ladrillo refractario y aún en ellos resisten 

 las bóvedas de un ladrillo de espesor. En nuestro caso en que, 

 con el revestimiento, viene á tener la bóveda ladrillo y medio, es 

 evidente que la solidez estarnas que asegurada. 



El espesor en la llave está de acuerdo con la siguiente fórmula 

 que ha propuesto el señor J. Dubosque (I) modificando la fórmula 

 de Dejardin. 



e = 0,15 m. + 0,10 R 



en la que R representa el radio de la bóveda. 



Esta fórmula se aplica especialmente á las bóvedas de pequeña 

 abertura, de manera que es perfectamente adecuada á nuestro caso. 



Reemplazando tenemos: 



e = 0,50 m. -1-0,10 X 1,5 m. = 0,30 m. 



que es precisamente el espesor adoptado. 



i pesar de todas estas comprobaciones y para demostrar eviden- 

 temente la resistencia la hemos calculado gráficamente en la lá- 

 mina II. 



Para este cálculo hemos empleado la construcción gráfica indi- 

 cada en la Statique graphique de Lévy (página 33 y siguientes , 

 tomo IV). 



Se comienza por dibujar la mitad de la bóveda, luego se divide 



(1) J. Dubosque, Murs de souténement, Ponts et viaducs en maconnerie, 

 Paris, 4' ed., pág. 105. 



