EL TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 53 



el trifásico ; en cambio en las americanas, por lo general, el bi- 

 fásico. 



Los aisladores délos conduclores son muy variados. Como carac- 

 terística de las dos tendencias se puede decir, en general, que 

 en Europa se usa aisladores de porcelana y en América de vidrio, 

 ó mixtas de vidrio y porcelana. 



Pero para seguir este argumento hay que apartarse de las gene- 

 ralidades y empezar por describir las instalaciones de más impor- 

 tancia efectuadas. 



Como primer ensayo de esta naturaleza, de transportar fuerza de 

 potencial muy elevado, se debe nombrar en primer lugar la insta- 

 lación para transmisión de energías desde Lauffen hasta Francfort 

 sobre el Meine. 



Este ensayo no tiene solamente importancia tocante al punto que 

 he mencionado antes, sino que también ha demostrado la superio- 

 ridad déla corriente trifásica sobre la alternada monofásica. 



En LauíTen, cerca de Heilbronn, el rio Neckar forma un salto de 

 3,5 metros. Esta fuerza de agua habia sido utilizada en parte, 

 durante varios años, por una fábrica de cemento. 



De la fuerza disponible de 1500 HP, se aprovechaban 1200, con 

 turbinas para el servicio de la fábrica, quedando por consiguiente 

 por utilizar de 2 á 300 HP de fuerza . Se resolvió emplear esta fuer- 

 za restante para el alumbrado de la ciudad de Heilbronn^ que dista 

 10 kilómetros de la caída de agua. 



Mientras se llevaba á cabo este proyecto, en el otoño de 1890, se 

 reconoció la oportunidad que presentaba la exposición de Franc- 

 fort para tentar la solución del problema de la transmisión á larga 

 distancia, con alto voltiaje, y, además, para demostrar las ventajas 

 délas corrientes bi y trifásicas. Lauffen dista de Francfort 175 kiló- 

 metros. 



Según el proyecto para transmitir 100 HP por tres conductores de 

 cobrO;, cada uno de cuatro milímetros de sección, con un rendimiento 

 del 75 °lo, teníase que emplear una tensión de 8000 voltios. El 

 ensayo fué asimismo realizado. La instalación fué hecha por la 

 Allgemeine Elek. Gesell. en unión con la fábrica de máquinas 

 «Oberlikon». 



Cada uno délos tresdinamos componentes déla instalación daba 

 una corriente trifásica de 1400 amperios, con más ó menos 55 

 voltios. El número de períodos de la corriente era de 40 por se- 

 gundo. En cada extremo de los conductores se utilizaron transfof- 



