56 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



De este modo se evitaba que la tensión priníiaria, peligrosa, se co- 

 municara con la secundaria en caso de una descompostura del 

 transformador. 



Los hilos conductores oran seis, de dos en dos, en hileras paralelas. 

 La colocación de los hilos se efectuó sobre aisladores provistos de 

 soportes de madera dura, á su vez sujetos á travesanos de madera. 

 Los aisladores eran parte de vidrio, parte de porcelana. También 

 se utilizó diversos modelos y varios tamaños. 



Una cuestión importante, que debe tenerse en cuenta en estas 

 transmisiones de fuerza, es la protección de la conducción y trans- 

 formadores contra la acción de los rayos. Para la instalación que 

 describo se había empleado el pararayo á cascada, introducido por 

 Wurts. Este pararayo se compone de una hilera de pequeños cilin- 

 dros colocados paralelamente, hechos de un metal compuesto de 

 zinc, estaño, cobre y aluminio, composición cuyos vapores tienen 

 la particularidad de evitar la formación de arcos voltaicos. Estos 

 cilindros son conectados parle paralelamente y parte en serie con 

 bobinas de auto-inducción. Esta disposición se adapta más ala na- 

 turaleza oscilatoria de la descarga del rayo. 



Las experiencias y observaciones hechas con esta instalación han 

 sido de gran importancia para las obras de este género, aunque el 

 resultado obtenido se debe considerar como negativo, á lo menos 

 bajo el punto de vista de los técnicos europeos. En esta instalación 

 faltabá'ia seguridad del servicio, que en las instalaciones eléctri- 

 cas es, en general, de una absoluta necesidad. Tomemos, por ejem- 

 plo, una ciudad alumbrada por una de estas instalaciones de trans- 

 porte de fuerza, ó un ferrocarril eléctrico que se sirva de su energía, 

 ó una mina que si le falta la corriente se inunda : para todas estas 

 aplicaciones la transmisión de fuerza debe presentar una absoluta 

 seguridad de servicio, ó, por lo menos, la que presenta una insta- 

 lación á vapor. 



En la citada instalación de Teluride, las interrupciones fueron 

 causadas sobre todo por temporales. Las circunstancias han sido 

 también desfavorables. En algunos casos la rotura de aisladores 

 ha sido causa de formación de inmensos arcos voltaicos entre los 

 conductores de la linea. De todas maneras, estos ensayos han dado 

 lugar á prolijos y detenidos estudios, y, en resumen, se ha llegado 

 á conocer que hay suma necesidad de un aparato de protección 

 contra el rayo, y que este problema es tanto más difícil cuanto 

 más alto es el potencial. 



