EL TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 59 



La línea, desde la casa de máquinas hasta el edificio de los trans- 

 formadores y laboratorio, está formada por tres conductores de 

 cobre macizo, de 25 milímetros de sección. 



Estos tres conductores han sido colocados formando las vérti- 

 ces de un triángulo equilátero, distantes uno de otro l'"40; y, 

 para evitar toda influencia inductora sobre los alambres tele- 

 fónicos cercanos, colocados dando una tercera parte de vuelta 

 entera cada 100 metros. Son sostenidos por postes de madera y 

 fijados á éstos por medio de aisladores de porcelana, montados so- 

 bre soportes de hierro. 



Estos aisladores tienen la forma especial de campana triple, 

 grande y achatada, y, antes de ser puestos en servicio, fueron 

 ensayados á una tensión de lOi). 000 voltios durante una hora; la 

 que se hizo en seguida subir despacio hasta 1 20 y 180 mil vol- 

 tios. 



A esta tensión elevada, la chispa eléctrica saltaba entre el perno 

 de hierro del aislador y el conductor superficialmente. Los aisla- 

 dores que no llegaban á sostener esa prueba esencial se conside- 

 raban inservibles y fueron rechazados. 



Naturalmente, estos aisladores, por su fabricación cuidada, son 

 muy costosos: puede decirse que valen diez veces más que los 

 aisladores comunmente usados para una tensión máxima de 10 mil 

 voltios. 



Los armazones á los que se fijaron los aisladores, estaban en co- 

 municación con la tierra, hecha con suma diligencia. 



Una de mis preocupaciones más grandes ha sido siempre el es- 

 tudiar el modo de defender suficientemente esa instalación de toda 

 influencia délos rayos. 



Para conseguirlo he aplicado varias disposiciones, y una de estas, 

 que más resultado ha dado, ha sido una especie de jaula íarádica 

 para la protección electrostática de los conductores. 



A la altura de I™o0 más ó menos, sobre los conductoras he 

 hecho colocar, paralelamente á los mismos, 20 hilos delgados de 

 alambre bimetálico á 20 centímetros de distancia uno de otro. 



Estos hilos, que en cada poste tenían una comunicación segura 

 con la tierra, constituían una especie de jaula farádica, é impe- 

 dían de este modo la formación de potenciales electrostáticos de- 

 masiado elevados en los conductores mismos. 



"Esa disposición ha demostrado prácticamente ser de mucha uti- 

 dad ; sólo tiene en contra su costo bastante elevado . 



