60 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Otra disposición ensayada para la defensa de los conductores 

 contra el rayo, ha sido el poner en comunicación con la tierra 

 cada uno délos tres conductores, á intervalos diferentes de tiempo. 



Para poder conseguir esto era necesario aprovechar para cada 

 conductor el momento en que la tensión en el mismo pasa por el 

 valor cero. 



Se trata aquí naturalmente de corriente alterna trifásica, de 

 modo que, en el momento en que la tensión de cada conductor 

 pasa por cero, éstese pone en comunicación con la tierra. Se puede 

 conseguir esto por medio de un pequeño motor sincrónico que 

 ponga en movimiento un disco de materia aislada, en un punto 

 de cuya circunferencia esté fijado un contacto metálico en comu- 

 nicación con la tierra. 



Tres cepillos metálicos, conectados cada uno con uno de lostres 

 conductores de la línea, rozando sobre el disco aislado, son pues- 

 tos respectivamente en comunicación con la tierra, en el momen- 

 to que uno de los cepillos pasa sobre el contacto metálico. 



Entonces la tensión de ejercicio es nula, mientras que la eléctri- 

 ca, debida á cargas de electricidad atmosférica, tiene así un me- 

 dio seguro de descarga á tierra. 



He hecho, además, experiencias por medio de las disposiciones 

 ideadas por Wurst (pararrayos á cascada) y usado los pararrayos á 

 cuernos, fabricados por Siemens y Halske. 



En general he obtenido muy buen resultado con las nuevas dis- 

 posiciones adoptadas. 



Durante los seis meses del verano, los más temidos á causa de 

 las frecuentes tormentas, no hemos tenido una sola interrupción 

 en el servicio, por más que el potencial ha sido mantenido siempre 

 superior á 40.000 voltios. 



De noche, se nota en toda la extensión de la línea una suave 

 claridad, especie de fosforencia, que tiene su origen en la des- 

 carga recíproca entre conductores. 



No se ha observado pérdida de energía aparente debido á que, 

 después de las observaciones hechas en la instalación de Telu- 

 ride, la distancia entre los conductores ha sido lomada bastante 

 grande. 



Procediendo á aislar bien los transformadores y conductores 

 se ha podido conseguir, aún roto un aislador (generalmente por 

 una pedrada, etc.), que no haya interrupción alguna en el servicio. 



