ENERJÍA HIDRO-ELÉCTRICA 249 



do; de ésta se desprende una cañería de capacidad menor, unos 4 

 metros cúbicos^ por donde corren las aguas que van al plantel 

 eléctrico; pero previamente son beneficiadas por varios talleres, 

 lo que obliga a filtrarlas antes de que pasen á las turbinas. 



El estanque de reserva tiene unos mil metros cúbicos de capaci- 

 dad i su objeto es purificar el agua para el funcionamiento de los 

 reguladores de las turbinas, pues si contuviera impurezas obs- 

 truiría los tubos. 



Un caño de hierro conduce el agua desde los aparatos purifica- 

 dores á dos usinas, la que después de aprovechada, va a La Cen- 

 tral, donde se halla el plantel eléctrico. La admisión del agua en 

 esta estación puede impedirse mediante compuertas especiales^ 

 yendo entonces el agua á precipitarse, por el vertedero, al río que 

 corre inferiormente. Para evitar que las salpicaduras del agua al 

 caer rocíen el plantel subyacente, lo que anularía el aislamiento de 

 los alternadores de alta tensión, se hace correr el agua del verte- 

 dero entre dos muros de mampostería. 



En cuanto al agua que corre por la arquería va a actuar a La 

 Central por medio del caño AB (fig. 1), empotrado en la torre 

 mencionada, el cual cual está enlazado con otro vertical dentro de 

 la torre misma, en cuya boca superior, infundibuliforme, se pre- 

 precipita el agua del acueducto i cuya boca inferior se conecta con 

 otro tubo horizontal de 1,50 metros de diámetro (paralelo al lado 

 mayor del edificio), que distribuye el agua á las turbinas Girard, 

 mediante tres ramales en ángulo recto que penetran, á la altura del 

 techo, en el local de las dinamos. Cada uno de estos ramales se bi- 

 furca mediante caños verticales que conducen el agua que pone en 

 acción a un gruj30 de 3 turbinas acopladas a sus respectivas di- 

 namos, es decir, que hacen funcionar tres grupos compuesto cada 

 uno de dos grandes turbinas-dinamos i de una tercera más peque- 

 ña, situada entre ambas, que sirve para la escilacion (fig. 3). 



Los caños verticales que van a cada turbina, están provistos de 

 válvulas de cierre proyectadas por la misma casa Ganz, lasque se 

 maniobran mediante presión hidráulica, gobernadas por un robi- 

 nete especial, abriendo el cual penetra el agua prensada i hace 

 moverun pistón provisto de espiga que impele la válvula de cie- 

 rre, permitiendo o negando la entrada al agua. 



Creemos inútil esplayarnos más sobre este plantel del punto de 

 vista hidráulico, i pasaremos a decir dos palabras sobre las ins- 

 talaciones eléctricas, empezando por la estación Cerchi. 



