ENERJÍA HIDRO-ELÉCTRICA 251 



En esta se han distribuido en dos salasen escuadra. 14 calderas 

 Babcock y Wilcox, alimentadas con coke, el cual resulta económi- 

 co por suministrarlo la empresa del Anglo Román Gas Company, 

 cuyas instalaciones son adyacentes a dicha estación, i con el agua 

 •que posee el riacho Marrana, relativamente cara por tener previa- 

 mente que purificarla i filtrarla con aparatos Howatson. Estas cal- 

 deras hacen funcionar seis alternadores, dos de 1 50 caballos (los pri- 

 mitivos) i cuatro de 600 caballos cada uno, escitados por dinamos 

 de corriente continua, accionadas por máquinas de vapor especiales. 



Los primeros dos motores de la instalación (1885), construidos 

 ¡por la casa Sulzer Hermanos de Winterthur (Suiza), marchan con 

 ana velocidad de 250 revoluciones por segundo ; tienen cilindros 

 ■de cuarenta centímetros de diámetro i carrera de 45 centímetros ; 

 son sin condensación, por la baratura del combustible en relación 

 al costo del agua, i sus reguladores son del sistema Porter, movi- 

 dos por correas. 



Los alternadores de campo rodante, son del tipo A de Ganz i 

 compañía. 



En 1887 se agregaron los dos primeros alternadores también de 

 ■campo rodante, de 600 caballos. Los motores correspondientes fue- 

 ron construidos por Vander Kerchove en Gante (Bélgica). Son com- 

 pound, con válvulas Corliss, i hacen 125 revoluciones por mi- 

 nuto; el cilindro de alta presión tiene 0™55 de diámetro, y el de 

 baja presión 0"'80; la carrera del émbolo es de 0"85. Otras dos di- 

 namos iguales se instalaron en 1889. Su capacidades de 2000 vol- 

 tios i 200 amperios. (Los primitivos son de solo 50 amperios). Las 

 máquinas para esta tercera instalación fueron construidas por la 

 Brünner Maschinen Fabriks Actien Gesellschaft. La escitación del 

 ■campo se produce con cuatro dinamos de corriente continua aco- 

 pladas con sus respectivos motores, tres sistema Westinghouse, y el 

 cuarto compoií/í(/,¿awí/em, construido por la casa F. Tosi de Le- 

 gnano (Italia). 



Cuatro líneas de distribución (feeders) parten de la eslaciónCerchi, 

 i se alimentan independientemente o en paralelo. Un conmutador 

 especial, ideado por el señor Bláthy, permite enlazar inmediatamen- 

 te cualquiera de las seis dinamos á los cuatro feeders. Lamentamos, 

 por la brevedad del espacio, no describir esta interesante aplica- 

 ción del reputado injeniero de la casa Ganz Compañía. 



En cuanto al plantel hidráulico de Tivoli, ya dijimos que una 

 parte de su enerjí a eléctrica se emplea en el alumbrado i como 



