ENERJÍA HIDRO-ELÉCTRICA 255 



""- 16,80-^ '^^ 



Al salir el agua del último lúnel entra en una abra del valle del 

 Adda, cuya vertiente derecha es de pendiente muí suave. Es en 

 esta falda, a una altura de 30 metros próximamente sobre el lecho 

 del río, que ef agua entra en un estanque i de este, por medio de 

 compuertas movidas eléctricamente, penetra, con una velocidad de 

 1 metro, en los siete tubos de palastro de acero, de 65,70 metros 

 de largo, 8 a 12 milímetros deespesol' i 2, "'I O de diámetro, que con- 

 ducen el agua á las siete turbinas (fig. 6). En el flanco izquierdo del 

 estanque se ha practicado un vertedero capaz de desaguar 52 me- 

 tros cúbicos de agua, los que poruña serie de cascadas escalonadas, 

 de 30 metros de ancho, vuelven al río. 



El agua ya aprovechada por las turbinas pasa á un canal, pro- 

 longación del Naviglio, el cual desemboca en el Adda unos 400 

 metros agua abajo. 



La caída en estiaje, al que corresponden los 45 metros cúbicos 

 de agua, es de 28'"8'l ; i en aguas altas, de 24^86. Para compensar 

 la diferencia de carga i conservar constante la potencia, se aumen- 

 ta el caudal en proporción inversa de la diminución de caída. 

 Así en las mayores crecientes se aumenta el caudal á 52,268 me- 

 tros cúbicos, máximo para el que han sido calculadas todas las 

 obras i mecanismos. 



Para la potencia tendremos 



1000 X45X28 , 81 ,_ „„_ , ,, 

 ;=rz ^= 17.286 caballos 



Admitiendo para las turbinas un rendimiento de 0,80, ten- 

 dremos. 



17286x0,8 = 13830 



caballos efectivos, los que fueron divididos en seis grupos de 2160 

 caballos. Se agregó un grupo de reserva. 



En virtud de la notable variacióndel nivel del agua, se recurrió 

 a turbinas aspirantes, i dividió el sallo en 22™87 que obran por 

 gravitación; i 5,94 metros en estiaje^ i 2'"00 en aguas máximas,, 

 que actúan por aspiración en las ruedas de las turbinas. Con esta 



