ENERJÍA HIDRO-ELÉCTRICA 257 



■disposición el piso de la casa de máquinas está a un nivel superior 

 del de la máxima crecienle. 



Las turbinas, construidas por la casa Riva, Monneret i Compañía 

 de Milán, son de eje horizontal, de introducción esterna centrípeta 

 i descarga axial, lo que obligó a dar a las paletas una superficie 

 curva algo complicada. Las ruedas funcionan siempre sumer- 

 gidas. 



El agua entra lateralmente en una cámara cilindrica de palastro 

 de acero, de S'^SO de diámetro, que envuelve todos los mecanis- 

 fTios, i sale por un tubo de aspiración practicada en el hormigón de 

 de la fundación. 



Las turbinas dan 180 vueltas por minuto ; su capacidad máxima 

 es de 8700 litros por segundo; son desmontables i tienen regula- 

 dor del tipo Ganz i Compañía. 



Este plantel conduce la enerjía eléctrica a Milán á 32, 500 kiló- 

 metros de distancia (con un ramal á Monza de unos 2000 caballos) 

 i está constituida por seis líneas diversas, formadas de 3 alambres 

 de cobre electrolítico cada una, de 9 milímetros de diámetro, las 

 que apoyan, tres á tres, en postes metálicos de enrejado, de 10 

 metros de altura, colocados parelelamente, a 2 metros de distancia 

 trasversal i á 60 metros lonjitudinalmente. 



La línea llega a Milán á la Estación de Porta Vollaijig.l), cerca del 

 .Cementerio Monumental, donde la corriente, mediante alternadores 

 i trasformadores trifásicos de 3o0 kilow, es reducida a 3600 vol- 

 tios i 42 periodos, lo que les permite sustituirse recíprocamente 

 aprovechando de las mismas instalaciones. 



Estas jeneradoras t/ifásicas de 3600 voltios i 42 períodos son de 

 armadura fija, campo magnético rodante i llevan acoplada su esci- 

 tad ora. 



La conducción urbana de la corriente se verifica por medio de 

 cables subterráneos i se distribuye para luz i fuerza en el municipio 

 con el sistema trifásico, lo propio que á la oficina de trasformado- 

 res de Santa Radegunda, cerca déla famosa Catedral, donde se dis- 

 tribuye una parte en corriente alterna (a una antigua red de dis- 

 ,tribución existente) i el resto en corriente continua, mediante dos 

 dinamos en derivación, de 60 kilow i 125 voltios, movidas por un 

 motor trifásico de 3700 voltios; i otras 7, también en derivación, 

 de 250 kilow i 125 voltios. 



Nos place hacer constar aquí que la primera idea de este nota- 

 ¡ble plantel hidro-eléctrico es debida al injeniero César Cipolle- 



AN. SOC. CIENT. ARG. — T. LVI 17 



