266 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



de fábrica de ladrillo ó mampüstería de piedra, i el 90 por ciento 

 restante de hormigón hidráulico. Las superficies revocadas, zam- 

 peadas, empedradas, etc., importaron cerca de 260.000 metros 

 cuadrados. En las esclusas entraron alrededor de 18.000 metros 

 cúbicos de hormigón, i en el puente-canal, su canal de acceso i 

 estanque de las turbinas, más o menos 25.000 metros cúbicos. En 

 la ejecución de tales trabajos se necesitaron unos 650.000 jor- 

 nales. 



Establecida así a grandes rasgos la importancia escepcional de 

 las obras hidráulicas requeridas por este plantel, pasaremos a indi- 

 car las instalaciones que han servido para transformar la potencia 



Fig. 12. — Vista de conjunto : La Central (¿e : la cañería b a — estanque alimentador de las 

 turbinas — canal e f g escalonado de descarga — canal colector, etc. 



hidráulica en enerjía eléctrica i el transporte a la distancia i apli- 

 cación de la misma. 



Del estanque de las turbinas el agua, gravitando sobre éstas, 

 pone en movimiento á otras tantas dinamos (fig. 13), dispuestas en 

 La Central, o sea la oficina donde se realiza la transformación de 

 enerjía, dando orijen a una corriente alterna trifásica, de una 

 tensión de más o menos 15.000 voltios. 



Las turbinas son de 2000 caballos i las dinamos trifásicas están 

 invariablemente ligadas á ellas. Sonde eje horizontal, con dos rue- 

 das móviles, con dos distribuidores jemelos, con contrapaletas de 

 acero i obturadores jiratorios equilibrados; de introducción ra- 

 dial esterior, descarga central aspirante; caida variable entre un 



