ENERJÍA HIDRO- ELÉCTRICA 267 



máximo de 28 metros i un mínimo de 24 metros; velocidad de 187 

 vueltas por minuto; regulador automático de velocidad, de motor 

 hidráulico en las turbinas Riva, i con motor mecánico para las 

 Voith. 



Hai dos grupos más de turbinas de 220 caballos; de corriento 

 continua, eje horizontal ; rueda móvil con distribuidor i obtura- 

 dor concéntrico a contrapaletas de acero, velocidad de 300 vueltas 

 por minuto, con caída constante de 23 metros ; regulador automá- 



Fig. 13. — Interior de La Central de Vizzola proyecto del injeniero Alejandro Scotti) 



tico a péndulo de la velocidad, con motor mecánico. El agua de es- 

 tas turbinas, una mbz servidas, desagua en una acequia privada, la 

 Molinara. 



En cuanto a las dinamos, hai siete de corriente alterna, trifásicas, 

 de eje horizontal, inductor móvil con carrete único; dan 187 vuel- 

 tas por minuto; capacidad normal 1650 kilovatios, tensión 11.000 

 voltios i frecuencia de 50 períodos por segundo. Otras dos dina- 

 mos de corriente continua, eje horizontal, 300 vueltas por minuto, 

 ííapacidad normal 145 kw., i tensión de 110 voltios. 



En tres locales diversos se han distribuido los aparatos acceso- 

 rios encuadres, los de los dinamos abajo i los de las líneas arri- 



