108 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 
netrar bien entre las mallas de la armadura, debe emplearse muy 
blanda, y entonces, para activar el moldeado, se prefiere reempla- 
zar el cemento Portland de fragiie lento, por otro de fragiie más 
“ápido. 
Extraído el molde, se rectifica la superficie con mezcla más tica. 
En su parte interior se hace un enlucido de un espesor de un centíme- 
tro en la parte expuesta al frotamiento de los cuerpos sólidos que 
arrastran las aguas servidas, con mezcla de arena y cemento, en la 
proporción de 1 á 1, en volumen. 
Cuando el conducto se hace sur place, se emplean cimbras de 4 4 5 
metros de largo, que se corren hacia adelante á medida que ha fra- 
guado la porción de conducto moldeado, ligándose las barras genera- 
btrices de este con las del nuevo, en forma de conseguir un todo ho- 
mogéneo y monolítico. 
Cuando el conducto se hace con pedazos sueltos, moldeados de an- 
temano en el taller, la puesta en obra se hace tomándo las juntas con 
cemento Portland, en la misma forma que se hace para las cañerías 
de material vidriado. 
Cuando el conducto ha de conducir agua á presión se refuerza la 
armadura, el tenor de cemento en el hormigón y hasta se intercala, 
concéntricamente á aquélla, en la masa cementicia, tubos de palastro 
muy fino, como hace Bonmna, al solo efecto de garantizar la completa 
impermeabilidad. 
Si el conducto ha de sufrir una presión interior, las generatrices 
se colocan del lado interior de la malla; si la presión ha de ser del 
exterior, se colocan del lado externo de aquella. 
La razón de este proceder está en lo siguiente. El conducto, ex- 
puesto á una presión interior tiende á abrirse, pero para ello sería 
preciso que la espiral metálica (las directrices) cediera al esfuerzo 
de tracción á que se encuentra sometida. Expuesto en cambio á una 
presión exterior, tiende á achatarse, para lo cual la espiral metálica 
debería ceder al esfuerzo de compresión á que se encuentra sujeta. 
Es por eso que se dice que las directrices, constituyen las barras 
de resistencia, sirviendo las generatrices tan sólo para repartir más 
uniformemente sobre aquéllas, las presiones á que está expuesto el 
conducto, 
Respecto de la forma de la sección de estos conductos, ella es indi- 
ferente. Tanto puede ser circular, como ovoidal, ó de curvas combi- 
nadas. Su puesta en obra se hace generalmente, asentándolos sobre 
un lecho de hormigón pobre, á base de cal, caseote y arena, bien api- 
