EL CEMENTO ARMADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANERÍA 113 
los más sencillos y de los más racionales. Mediante la fórmula 
il ES . . 
P=>54D en la cual q representa la presión exterior por unidad de 
superficie y D el diámetro exterior del conducto, se obtiene el esfuer- 
zo máximo de compresión P en una sección longitudinal de la pared, 
de un metro de largo, en el caso de presión exterior. 
Despreciando la resistencia que pueda tener la armadura, ála com- 
presión, se calcula el espesor de la pared del conducto comprimido, 
dando al hormigón el coeficiente de resistencia p que enseña la expe- 
riencia. La sección de hormigón será pues : 
S P Do EEEA ; ON 
S.= 7 y eso, dividido por 1 metro, dará el espesor de la pared. 
En el caso de presión interior la fórmula : 
1 : . OS 
T= 54D en la cual y y D tienen el mismo significado de antes, 
permite encontrar el máximo esfuerzo de tracción en una sección lon- 
gitudinal del conducto de 1 metro de largo. Despreciando la re- 
sistencia del hormigón, á la extensión, se calculará la sección de las 
barras directrices, dándole al metal un coeficiente R de resistencia. 
T 
E será, pues, la sección total de las espiras por cada milímetro. Di- 
vidiendo por el número de espiras que de antemano uno se fija se ten- 
drá la sección de la barra de la armadura. 
El metal en el primer caso, y el hormigón en el segundo, se agre- 
gan sin cálculo previo. La armadura de los conductos comprimidos 
en el exterior tiene una sección que no pasa del medio por ciento de 
la del hormigón. El hormigón, en los conductos presionados en el in- 
terior, tendrá un espesor impuesto por los moldes y. por la mano de 
obra. Varía entre 30 y 100 milímetros. 
Este es el procedimiento de cálculo adoptado por todos los cons- 
tructores. Monier, Bonna y Bordenave, no hacen otra cosa, y llevan 
construídos centenares de kilómetros de cañería y conductos. 
Voy ahora á reseñar las grandes obras de canalización hechas en 
el extranjero. 
Coignet registra entre sus imnumerables obras de canalización, el 
gran conducto de aguas cloacales de la ciudad de Paris, conduciendo 
aquella al parque agrícola de Acheres, construído el año 1892. Es del 
«sistema Monier. 
AN. SOC. CIENT. ARG.— T. LXI. 8 
