NUESTRAS INSTALACIONES HIDROELÉCTRICAS 131 
aprovechada como fuerza motriz en una fábrica de carburo de calcio 
existente entre el dique San Roque y Casa Bamba y que entre ésta y 
la ciudad hay otro dique llamado « Mal Paso » que es de donde salen 
los dos canales principales de riego. 
En el punto A (fig.) con el objeto de elevar más el nivel del agua 
se ha construído una represa de 2 metros de altura y para conducir 
el agua á B, que es donde se halla la usina, se ha perforado un tunel 
de 86 metros de largo y de 350 de diámetro, 
que termina en una especie de tanque de Ñ 
mampostería de las siguientes dimensiones : 
10<5>x>5 metros; es de este tanque que 
parten los dos caños que trabajan actualmente, 
habiéndose dejado. lugar para colocar un ter- 
cero en el caso de un futuro ensanche. 
Estos caños construídos de chapas de ace- 
ro, tienen 2*30 de diámetro y están coloca- y 
dos con una fuerte pendiente existiendo entre 
sus dos extremos una diferencia de nivel de 34 metros. 
Cada caño termina en un receiber horizontal formando T con ellos, 
de los cuales uno alimenta dos turbinas de 1000 HP cada una y otra 
chica de 30 HP, y el otro tres de 500 HP cada uno y dos pequeñas 
de 20 HP. 
En el primer grupo, cada turbina acciona directamente un alter- 
nador de 600 kilowatios de corriente trifásica á 700 voltios con 400 
revoluciones por minuto; tienen 18 polos y son de inducido fijo. La 
turbina de 30 HP acciona un dinamo á corriente continua de 125 
voltios y 220 amperes, con 1050 revoluciones por minuto que es usada 
para la excitación. 
En el segundo grupo, cada turbina acciona un alternador de 350 
kilowatios de corriente trifásica y á 700 voltios como las anteriores, 
y) (> 
dando 600 vueltas por minuto, tienen 12 polos y son de inducido 
móvil. Las 2 tubirnas de 20 HP accionan cada una un dinamo de 
140 amperes y 125 voltios con 1100 revoluciones. 
Las turbinas que son de eje horizontal, se regulan con reguladores 
hidráulicos, los que por medio de una transmisión reciben el movi- 
miento del eje de la turbina en un regulador centrífugo á bolas el que 
á su vez acciona una válvula cilíndrica sin recubrimientos que abre 
la entrada de agua á uno ú otro lado de un pistón hidráulico, el que 
por medio de una cremallera y un tren de engranajes regula la en- 
trada de agua á la turbina. 
