T.'lNDUSTRIE SIDÉRURGIQUE 121 



sensiblemeiit égale, on constate que la snrface occupée est seusible- 

 inent la méme dans les deux cas. 



Pour des imites de 2000 chevaux, il n'est pas raisonuable de des- 

 cendre au-dessous des nombres snivants : 



Déciinétres carrés 

 par clieval eifectif (EHP) 



Chandiéres, surchauffeurs, récliauífenrs, pompes et 



cheminées 15 



Machine a vapeiir liorizoutale avec dyiiamo 10 



Turbo-dynamo avec condenseur, etc 1 



Moteiy á gaz avec dynaiiio 12 



Appareils d'épuration du gaz, pompes et tuyautieres . 6 



L'encombrement total mínimum est done : 



Pour des installations comprenant machines a pistón 



avec chandiéres, etc 25 



Ponr des installations comprenant des turbo-dynamo 



avec chandiéres, etc 19 



Ponr des installations comprenant des moteurs á gaz 



avec épuration, etc 18 



Dans cette comparaison, il n'est pas tenu compte des appareils qui 

 effectuent un premier nettoyage des gaz des hauts-fourneaux, car 

 cette opération est aussi utile aux chaudiéres qu'aux moteurs a gaz. 

 Les cliiffres s'appliquent aux appareils qui complétent l'épuration et 

 qui sont nécessaires pour obtenir le degré de propreté exige pour la 

 bonne marche des moteurs á gaz. 



39. Frais d'installation pour des moteurs de 2000 chevaux. — Quant 

 aux frais d'installation, ils sont approximativement les snivants, pour 

 des unités de 2000 chevaux : 



Fraucs par EHP 



Tnrbo-dynamo avec condensenr 120 



Chaudiéres, surchauffeur, déchanfteur, etc 80 



Total 200 



Moteur á gaz avec dyuarao 110 



Tuyanteries d'appareils d'épnration 35 



Total 175 



11 faut ajouter a ees dépenses les bátiments et les fondations, qui 

 représentent une somme plus élevée pour les moteurs á gaz que pour 

 les installations a vapeur. 



