DESARROLLO DE LA ELECTRICIDAD 35 



horas, se usa ('xcl^^si^'amente para la exuitacióu del campo ma.gnéti(;o 

 de los generadores. 



Lai Central Waterside aliineiita á catorce subestaciones disemina- 

 das en distintas partes de la ciudad, habiendo actualmente dos más 

 en coustrncciíSn 



Las subesta ('iones contienen los siguientes convertidores rotativos : 

 3 de l."")(> kilowatts, 4 de (300 kilowatts, 23 de 500 kilowatts, 33 de 

 1000 kilowatts, 4 de 3000 kilowatts ; estos últimos son los más gran- 

 des que se hayan construido hasta la fecha. Las 33 baterías de acu- 

 muladores en la subestaciones,' tienen una capacidad total de 44.000 

 amperes, ó sea, descargados durante tres horas, 133.000 amperes-ho- 

 ras. La capacidad total de los acumuladores descargados durante una 

 hora, se calcula en lui veinte y cinco por ciento de la cajiacidad total 

 de las distintas usinas de la compañía. 



Corriente ¡¡enerada. — Tomando todas las estaciones generadoras, 

 la carga máxima media en la Isla ó en el distrito de Manhattan, du- 

 rante el año 1903, fué de 359.460 am])eres, que á la tensión media de 

 140 volts, hacen un total de 50.600 kilowatts. La carga máxima 

 en 1904, llego á 435.000 amperes, á 140 volts, ó sea 59.500 kilo- 

 watts. 



El redimientodelasusinas generadoras de laEdisonlíew YorkCom- 

 panyenla Isla de Manhattau, durante el ano 1903, fuéde 131.000.000 

 kilowatts-horas. El 36,6 por ciento de esa cantidad corresponde á 

 corriente consiunida en luz, iiroporción que ha ido decreciendo de 

 año en año ; aumentó en cambio la proiiorción de coiTiente consumida 

 con otros propósitos. El término medio máximum de la carga en la 

 usina Waterside el día 34 de diciembre de 1903, fué de 21.535 kilo- 

 watts, factor de carga que representa el 56 por ciento de la capacidad 

 total de la usina en las 34 horas ; el término medio del mes de di- 

 ciembre fué 18.059 kilowatts, ó sea 47 por ciento de la capacidad. 



Debo ha(!er notar que esta compañía no suministra corriente á las 

 comi^añías de tranways, elevados, de superficie, ni subterráneos, con- 

 cretándose solamente á la luz y fuerza motriz. Para dar una idea de 

 este desarrollo, daré los datos siguientes : 



La corriente es suministrada al través de unos 42.000 medidores á 

 instalaciones que suman en total la cantidad de 1.507.342 lámparas 

 incandescentes, 19.3 86 lámparas de arco, 85.073 caballos de fuei'zaen 

 motores, y 2000 kilowatts en acumuladores particulares, calefacción, 

 aparatos de cocina y aparatos de laboratorio. De las lámparas de arco, 



