36 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



3126 sou para la municipalidad. El conjunto de estas instalaciones, 

 es equivalente á 2.955.214 lámparas de 16 bugías, de un término me- 

 dio de 50 watts cada una. 



M sistema de distribución. — A flnes 'de 1903 la red subterránea 

 tenía 538.589 metros de feeders, 249.935 metros de cables de baja 

 tensión y 172. 904 metros de cables en la transmisión de alta tensión; 

 un total de 957.429 metros. El sistema caño Edison tenía 275.894 

 metros; los alimentadores, 105.442 metros. El resto de la red es del 

 sistema de tres condutores puestos en caños de hierro ó en « duck » 

 de arcilla vitrificada. Cuando la usina original en la calle Pearl fué 

 inaugurada había solamente 7242 metros de alimentadores y 16.898 

 metros de cables, todo de dos conductores en caños Edison. La red 

 aérea del distrito de Broux tiene 563.260 metros. 



Cables. — Todos los cables de un solo conductor, tiene una sección 

 de 102 milímetros cuadrados. En algunos casos donde los cables unen 

 dos lugares importantes, ó donde se alimenta ima gran instalación, 

 se emplean diámetros mayores, hasta 178 milímetros cuadrados. Al- 

 gunos edificios tiene á veces cuatro servicios cada mío, teniendo una 

 sección de 510 milímetros cuadrados. En cada caso los alimentadores 

 convergen á la red local, reforzándose mutuamente del mejor modo 

 posible. 



Número y tamaño de alimentadores. — Los conductores extremos, 

 aquellos de polaridad ijositiva y negativa del sistema cano Edison, 

 llegan á un máximo de sección de 510 milímetros cuadrados, el con- 

 <luctor neutral de estos alimentadores tiene una tercera izarte de esta 

 capacidad. Para otro objeto que el de unir dos usinas; estos alimen- 

 tadores raramente exceden una longitud de una milla y puede consi- 

 derarse que bajo las condiciones usuales, es la distancia más grande 

 que se puede alimentar económicamente á la tensión de 240 volts. 

 Los cables alimentadores son concéntricos, de dos conductores, posi- 

 tivo y negativo. Los neutrales de estos alimentadores son cables in- 

 dependientes de 1020 milímetros cuadrados de sección. Siguiendo el 

 método «Árbol», cada uno es común á. Alarios alimentadores, de ma- 

 nera que en un punto dado cualquiera, en caso de un serio desequi- 

 librio en la red, se obtiene una capacidad mucho mayor i)ara los con- 

 ductores. En la red de baja tensión tienen ahora 340 puntos de ali- 

 mentación y el mimero aumenta rápidamente. 



