DESARROLLO DE LA ELECTRICIDAD 87 



La red de alta tensión. — El sistema, de alta, tensión se colocó re- 

 cién en 1896, y paulatinamente se fueron uniendo todas las usinas 

 generadoras y convirtiendo estas en subestaciones. 



Actualmente liay siemxire más de dos cables que jior diferentes ru- 

 tas recorren la distancia entre la usina generadora de "VVaterside y 

 cada usina y subusina. En algunos casos el número de cables que 

 unen estas usinas es mayor. En la usina Duane-Pearl hay cuatro ca- 

 bles, y en la calle 26 liay cinco, cada uno conectado con Waterside 

 por rutas independientes. Además Lay un feeder general que entra ó 

 es unido á todas las usinas y subusinas desde Duane hasta la calle 

 124. Este alimentador puede ser también usado para transmitir co- 

 rriente á alta tensión de un punto á otro indei>endientemente de la 

 usina Waterside. La red de alta, tensión se extiende hasta la estación 

 generador» de la Metropolitan Street Eail"fl'ay Oompany en la calle 

 96, y al través de Puente de Brooklyn, á la usina de la Edison Com- 

 Ijany de ese distrito. Debo hacer notar la importancia que estas com- 

 pañías dan al factor de seguridad, factor que debe tomarse mny en 

 cuenta al hacer el cálculo de estas instalaciones. 



Aislación de Ion cables de alta tensión. — Al principio, en todo Es- 

 tados Unidos.se empleó la goma jiara los cables de alta tensión, pero 

 en casi todos los trabajos recientes, la aislación de papel ha sido ex- 

 clusivamente empleada. Aprovecharé esta ocasión para recordar al in- 

 geniero B. Joña, delegado déla «Associazioue Elettrotecnica Italiana» 

 é ingeniero jefe de la fábrica de cables de Pirelli y compañía, de Milán, 

 que presentó un estudio al congreso, sobre materiales de aislación de 

 cable de alta tensión. Estudia el ingeniero Joña, los cables de papel, 

 goma, gutta-perclia y una combinación de estos ; estudia la capacidad 

 específica inductiva del papel como aislación, según el tipo del mismo, 

 y mezcla adoptada. Igvial cosa hace con la. goma. Sobre el particular 

 da datos interesantísimos y de mucho valor científico, y trae un 

 ejemplo de un cable con una sección de cobre de 162 milímetros cua- 

 drados, cubierto con tres capas de goma y una capa de papel impreg- 

 nado, todo cubierto de plomo, siendo el espesor de la aislación, 14:,.5 

 milímetros. Este cable ftié probado por luia hora, cada vez, á las si- 

 g-uientes tensiones : 3.5.000 volts efectivos, 40.000, 45.000, 50.000, 

 55.000,60.000, 65.000, 70.000, 75.000, 80.000,85.000,90.000,95.000 

 y cuatro horas á 100.000 volts sin que se haya j)erforado. 



Esto nos demuestra que la construcción de cables de alta tensión 

 para transporte subterráneo, aun tendrá una gran evolución, y su des- 



