DESARROLLO DE LA ELECTRICIDAD SI 



dientes de los conductos principales, cada uno compuesto de veinte ó 

 treinta conductos. TJn accidente en uno, no puede bajo niiigiuia for- 

 ma, extenderse á los otros. Ademas del sistema «Caño Edison» com- 

 ])leto con cajas de unión, existen 496,5 kilómetros de «Subway» con- 

 ductores subterráneos, haciendo un total de conducto simple de 2666 

 kilómetros, con 1930 cámaras maestras y 15715 cámaras cajas. 



SxhuííinítN mtfdicn.s. — Si las cinco usinas generadoras á vai)or, con 

 su instalación de convertidores rotativos fueron incluidos, hay aho- 

 ra: 18 subestaciones Edison con convertidores y acimiuladores en la 

 isla de Manhattan. Doce de estos son, propiamente subestaciones, y 

 reciben la energía de los alimentadores de alta tensión que vienen del 

 tablero de Waterside. Su construcción y equiíjo es idéntico para to- 

 das, aiuique las capacidades varían con las necesidades del vecinda- 

 rio donde están instaladas. Hay también alguna variedad en el arre- 

 glo interno, pero en general son muy uniformes, y llenan casi todas 

 las condiciones de economía, eficiencia y conveniencia. 



En los sótanos se colocan los cables, los transformadores rotativos 

 y tablero de baja tensión, incluyendo el contralor de los acumuladores, 

 en el primer piso; los transformadores estáticos, reguladores de in- 

 ducción é interruptores de alta tensión en una galería, y los acumu- 

 ladores en un piso más arriba. 



La parte arquitectónica varía en detalle, pero está en armonía con 

 el prox)ósito buscado ; el esi)acio ocupado varía de 6 á 12 metros de 

 ancho por un largo de treinta metros. TJn arreglo que combine un 

 máximun de capacidad en un mínimo de espacio, pudiera no ser lo me- 

 jor bajo el punto de vista de su funcionamiento, pero es necesario da- 

 do el desarrollo eléctrico y el costo de la propiedad en New York. 

 En la subestación de la calle 26, hay cinco convertidores rotativos, 

 cada uno de 1000 kilowats de capacidad en un terreno de una super- 

 ficie de 4,87 por 30,48 metros, incluyendo los jjasajes. 



Instalación de las HuJmmian rotativas. — Además de los convertido- 

 res rotativos y acumuladores, la instalación de la subestación con- 

 tiene: transformadores estáticos, reguladores de inducción para los 

 convertidores rotativos, un juego «booster» para los acumuladores, 

 un compensador de corriente continua para el sistema de tres alambres, 

 im tablero de distribución con varias secciones. (Contralor de alimen- 

 tador de alta tensión ; contralor alimentador de baja tensión ; contra- 

 lor de convertidor rotativo ; contralor de las baterías ; instrumentos in- 



AM. SOC. CIENT. ARG. — T. LIX. 6 



