82 ANALES DE LA SOCIEDAD CIEKTÍFICA ARGENTINA 



clicadores, registradores y sincronizadores, barras, cables j auxilia- 

 res). 



Distríbueión de corriente en las anhusinas. — La corriente alterna- 

 tiva de tres fases, fifiOO volts, 25 ciclos, entra en las subestaciones á 

 los interruptores d(í Ids aliiucntadores de alta tensión; de éstos se lia- 

 cen conexiones al través de las «barras» de alta, tensión, con los in- 

 terruptores de aceite, que permiten que cualquier convertidor rotati- 

 vo reciba corriente de cualquier alinientador ; de este i)unto la corrien- 

 te pasa por cables dúplex á los transformadores estáticos del lado de 

 alta, tensión. Aquí la tensión se reduce á 180 A'olts, corriente alterna- 

 da. Los secundarios del transformador están conectados i^or los regu- 

 ladores de inducción con los anillos colectores de corriente alternada 

 de los convertidores rotativos. Del lado de la corriente continua de 

 los rotativos, la (•(n'riente sigue directamente al tablero de baja ten- 

 sión, donde por medio de interruptores adecuados, pueden ser hechas 

 conexiones con cualquiera de las tres barras, que suple]! de corriente 

 continua de baja tensión á los alimentadores. 



En el lado de corriente continua la tensión normal de los converti- 

 dores rotativos es de 270 volts, que puede ser aumentada ó disminui- 

 da en 30 volts por los reguladores de inducción. Cualquier tenden- 

 cia hacia un desequilibrio en la red de tres hilos, cargada á 120 y 240 

 volts, es mantenido y regulado por los acumuladores y compensado- 

 res. 



Aeumuladores. — Como en nuestra j)ráctica los acumuladores han 

 sido poco empleados por las compañias de luz y fuerza eléctrica, y 

 dada la imxjortancia que la Compañía Edison da á éstos, para, la dis- 

 tribución de corriente en su red secundaria, creo que una ligera refe- 

 rencia de los acnmirladores empleados será interesante. 



Son del tipo H, «chloride accumulator» de la Compañía Electric 

 Storage Battery de Filadelphia. Cada acumulador contiene 29 placas 

 teniendo una capacidad de descarga de .500 amperes para 8 horas, 748 

 amperes para 5 horas, 1120 para 3 horas, y 2240 amperes para 1 

 hora. Las placas están contenidas en tanques de madera, forradas en 

 plomo de 1,21 metros de alto, 0,53 metros de largo y 0,86 metros de 

 ancho. Contienen 342 kilos de ácido. El peso de cada acumulador com- 

 pleto y Ueno, es de 1130,3 kilos. Hayl50 acumuladores en cada bate- 

 ría, 75 en el lado positivo y 75 en el negativo; más 20 acumuladores 

 de cada lado conectados á los. balanceadores. 



