DESAEKOLLO DE LA ELECTRICIDAD 83 



Usinas. — Eli l;i construcción de cualquier edificio en la isla de Ma- 

 nliattaiijla utilización iiiás económica de cada centímetro cuadrado de 

 esiiacio disponible, es el primordial problema para el arquitecto ó in- 

 geniero. 



Estando rodeada de agua, sólo puede extenderse en una dirección, 

 por arriba. De la misma manera que los «liats» oficinas y otros edifi- 

 cios que tienden á elevarse en el espacio, todas las usinas de i)roduc- 

 ción de corriente eléctrica, están construidas con máquinas de vapor 

 verticales, las caldcrus colocadas en varios ])isos, y el depósito de 

 cai'bóu en el piso s(i|ierior. 



Waterskle. — Primeramente las usinas que abastecían de corriente 

 eléctrica á la ciudad de Xew York, eran treinta y seis á vapor, que 

 funcionaban independientemente, situadas todas al sur de la calle 59. 



El radio limitado de la distribución de corriente de baja tensión, 

 fué reconocido como uno de los inconvenientes del sistema, jiero sus 

 ventajas técnicas y comerciales, fueron consideradas de suficiente pe- 

 so para justificar el desarrollo del sistema de distribución déla Oom- 

 l)aüía, en el sentido de corriente continua y ba¡ia tensión. El inconve- 

 niente de las usinas generadoras á vapor en tantos pequeños distritos, 

 no sólo por su costo de instalación, sino también de operación, es de- 

 masiado evidente para necesitar mayores detalles; sin embargo, en la 

 ausencia de la transmisión polifásica fué necesario crear nuevas usi- 

 nas generadoras, á medida que aumentaban los servicios, considerán- 

 dose esto más económico que transportar fuerza eléctrica á baja 

 tensión. 



Por fortima, se desarrollaba el sistemai de corriente polifásica á alta 

 tensión que, por medio de una simple instalación de transformadores, 

 ]»ermitía concentrar toda la fuerza generadora en la gran usina de 

 Waterside, instalada á muchos kilómetros de su centro de acción, y 

 continuar la distribución de corriente continua en los distintos dis- 

 tritos. 



La transmisión polifásica de alta tensión, en combinación con los 

 convertidores rotativos ó motores generadores, ha hecho técnicamente 

 posible la usina de Waterside ; y el agrega-do auxiliar de acumulado- 

 res distribuidos sobre Alarios puntos de alimentación de la red secun- 

 daria, garantiza su posibilidad comercial. 



Calderas. — Tiene 56 calderas de tipo tubular de 6500 pies cua- 

 drados de superficie de calefacción, calculada en 650 caballos de fuerza 



