86 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



corriente continua de 150 kilowats de cuatro polos con un potencial 

 de 200-280 volts. Además, hay una batería de acumuladores, que ase- 

 gura una continuidad absoluta de la corriente de excitación. La bate- 

 ría sola puede excitar el campo magnético de dieciseis generadores 

 durante una hora. 



Depósitos de carbón. — Como entre nosotros, el problema de car- 

 bón debido á huelgas en las minas, ferrocarriles, é interrupciones por 

 otras causas, puede ser de consecuencias muy graves para una com- 

 pañía de estas proi^orciones, y todos los medios posibles que puedan 

 tomarse no están demás para evitar un desastre de esta naturaleza. 



La compañía á que me refiero posee una. extensión de terreno en el 

 lado de líew-Jersey en el cual tiene mía provisión de carbón de re- 

 serva de 210.000 toneladas en carbón bituminoso y antracita. 



Sucede á veces que cuando en el mercado no hay interrupción en 

 los precios, el carbón de reserva se saca reponiéndolo después. 



Medidores. — Este aparato que tantas protestas suscita de parte 

 del consumidor, es contraloreado por la compañía antes de ser colocado, 

 y al mes se -s-nelve á probar, haciéndose después pruebas una vez por 

 año. Sin embargo, la compañía para contralorear mejor y dar satisfac- 

 ción á su clientela, priieba los medidores más grandes, cada dos y tres 

 meses. También se hace á expensas de la compañía un ensayo del 

 medidor, si el cliente estima que su cuenta es exagerada. El ntimero 

 de pruebas hechas en 1902 fué de 43.934 y la cantidad de medidores 

 instalados y en uso constante, de 42.000 



Capacidad de los medidores. — Debido á que los medidores pueden 

 llevar una cantidad de corriente por un tiempo considerable en exce- 

 so de su cajiacidad calculada, y que raramente ó nunca todas las lám- 

 paras ó la fuerza que constituye una instalación es utilizada, es de 

 l)ráctica de la New York Edison Company, instalar medidores de iiu 

 tamaño menor que la capacidad de la instalación. Así, en las casas 

 particulares, la capacidad del medidor es solamente un 50 por ciento 

 de la instalación y en negocios el 75 por ciento. Para motores, la capa- 

 cidad está basada, admitiendo dos amperes á 240 volts por caballo 

 para motores industriales y 3 amperes para motores de elevadores. 



Precios. — La corriente es vendida, en líew York, por la Edison 

 New York Company en la. formai siguiente: 



