236 GABRIEL M. OROPESA. 



todos los desechos y no permitir ningún depósito en el fondo del co- 

 lector; nos resultaría el tubo de 0.35 de diámetro que darla velocidad 

 de 0.66 y podría dar salida á 63 litros; pero ya he dicho que con- 

 viene aumentar la capacidad para dar acceso á las aguas de desecho 

 de Mixcoac y sus alrededores. Dada la inclinación que tiene el terreno 

 es evidente que cuando se llegue á estudiar el saneamiento de Mix- 

 coac se adoptará también el sistema divisor, por consiguiente se debe- 

 rá calcular la cantidad de agua que baje de Mixcoac á razón también 

 de 200 litros por habitante y por día; hay que prever también un au- 

 mento probable en la población de Mixcoac; si suponemos que llegue 

 á haber en aquella región de 20,000 almas, el aumento de agua 

 que recibirá nuestro colector podrá llegar á ser 69 litros, que reunidos 

 á los 68 que teníamos calculados dan 137 litros; con este dato y la 

 pendiente de 0.0020 calculamos como antes el diámetro y la veloci- 

 dad; así llegamos á la conclusión de que el colector que nos ocupa 

 deberá tener 0.50 de diámetro, pues el conducto en esas condiciones 

 desembocará 157 litros con una velocidad de 0.80 por segundo. 



Para el colector de San Pedro el razonamiento tiene que ser análo- 

 go aun cuando las condiciones varían un poco; la pendiente desde lue- 

 go es de 0.0015; la cantidad de agua es la que proviene de 965 lotes ó 

 sean 33 litros por segundo, á esto hay que agregar el agua que más 

 tarde baje de San Pedro de los Pinos, cantidad que valuaremos en 69 

 litros, suponiendo que San Pedro llegue á tener una población de 

 20,000 almas; con esto los datos serán: pendiente 0.0015, gasto por 

 segundo 102 litros. Un tubo de 0.45 de diámetro, desemboca en es- 

 tas condiciones 105 litros, con velocidad de 0.66 por segundo. 



Antes de seguir adelante debo hacer aquí una aclaración que juzgo 

 de importancia: He dicho que en uno de los colectores de la Colonia 

 deberán descargar las aguas de desecho de San Pedro de los Pinos; 

 en el poblado de este nombre se están construyendo en la actualidad 

 las atarjeas que deberán llevar los desechos al colector de Tacubaya; 

 en vista de esto parecería que mi argumentación no tenía razón de ser, 

 y que el colector de la Colonia del Valle á que me vengo refiriendo, 

 debería tener sólo el diámetro de 0.35 que es el suficiente para recibir 



