SANEAMIENTO DE UNA COLONIA RURAL. Íi39 



Veamos ahora las condiciones en que se verifica el cruzamiento de 

 cada uno de los dos colectores con el acueducto: El fondo del colector 

 de Mixcoac tiene en su punto de cruzamiento una acotación de 7.330, 

 el diámetro es de 0.50 y el espesor de la pared del tubo 0.041, por con- 

 siguiente el trasdós del colector tendrá una acotación de 7.871; la par- 

 te superior ó trasdós del acueducto en el mismo punto de cruzamiento 

 tiene una acotación de 11.056 á la que hay que descontarle sucesi- 

 vamente 0.18 que es el espesor del concreto en la bóveda, 1.90 que es 

 el diámetro vertical del acueducto, y 0.30 que es el espesor del con- 

 creto en la parte baja; hechas las operaciones obtenemos que el punto 

 más bajo de toda la obra del acueducto en el lugar en que lo estamos 

 considerando tiene una acotación de 8.676. Si comparamos este núme- 

 ro con 7.871 veremos que hay una capa de 0.805 de tierra que que- 

 dará interpuesta entre el colector y el acueducto, no hay por lo tanto 

 ninguna obra extraordinaria que ejecutar en este lugar, solamente lle- 

 var la excavación muy bien ademada para no provocar una cuarteadu- 

 ra del acueducto durante la construcción del colector, cosa que seria 

 muy poco probable, pues hay que tener en cuenta que la cepa para el 

 colector tendrá solamente 0.80 de anchura y en este espacio tan corto 

 el acueducto se sostiene por sí solo; bastará como he dicho ademar la 

 excavación para evitar que un derrumbe haga peligrar el acueducto. 

 En el cruzamiento con el colector de San Pedro las condiciones son 

 distintas; allí la acotación del fondo del colector es de 7.920 y como el 

 tubo es de 0.45, el trasdós tendrá 8.411; el trasdós del acueducto está 

 á 10.358, si á este número le restamos como antes los espesores y el 

 diámetro vertical del acueducto, tendremos 7.978; comparando esta ci- 

 fra con 8.411 se verá que el colector quedará interceptado por el acue- 

 ducto en una altura de 0.433, razón por la cual habrá que construir 

 un sifón que tenga 0.60 de caída, sifón que se hará con tubo de acero, 

 tanto para su mejor funcionamiento cuanto para alejar por completo 

 el peligro de filtraciones que pudieran contaminar el agua del acueduc- 

 to. En la parte baja de este sifón claro es que podrán producirse azol- 

 ves, pero esto se combate fácilmente poniendo un tanque lavador en el 

 extremo superior del sifón ó bien una compuerta en el pozo de visita 



