394 Memorias de la Sociedad Científica 
PIDAL LILLO ILL II IL ISA ADIIA IA 
Verificación de los pararrayos. 
Establecido un sistema de pararrayos en un lugar dado, con- 
viene verificarlo empleando el procedimiento de Michel ó bien. 
los aparatos aplicables al objeto, tales como un galvanómetro 
ó mejor el puente de Weatstone modificado para darse cuenta. 
de la buena conductibilidad del hilo de tierra. 
Algunos electricistas usan sólo la soneria ó el galvanómetro 
para verificar los pararrayos. Ninguno de estos dos medios es 
seguro porque si los conductores están parcialmente destruídos, 
basta que estén en contacto por una sola molécula para que la 
corriente de la pila actúe sobre la soneria ó el galvanómetro. 
Mr. Davy asegura que la mayor parte de los accidentes pro- 
ducidos por el rayo sobre los edificios provistos de pararrayos, 
provienen de la mala instalación de éstos, y se comprende muy 
bien lo indispensable que es una frecuente y minuciosa obser- 
vación para garantizar su eficaz funcionamiento. 
Resumiendo lo expuesto hasta aquí respecto de pararrayos 
modernos diremos: primero, que las varillas deben ser de co- 
bre rojo macizo de 3 á 5 metros de longitud por 20 milímetros 
de grueso; segundo, que las puntas han de ser múltiples, con 
sus generatrices inclinadas á 300 sobre la vertical, empleando 
en su construcción el carbón de las retortas ó el cobre rojo; ter- 
cero, que para la construcción de los conductores se elijan cin- 
tas de cobre rojo de 30 milímetros por 2,5 milímetros de sección 
conexionándolas con las varillas de la manera más íntima posi- 
ble y terminándolas á manera de espiral sobre tinas de cobre. 
aseguradas á un crucero de madera situado en un pozo; cuar- 
to, que la zona de protección debe ser un cono de revolución, 
teniendo la punta por vértice y por radio de la base la altura 
del pararrayo; quinto y último, que establecido un sistema de 
pararrayos deberá verificarse empleando los instrumentos ne- 
cesarios para asegurarse de su buen funcionamiento. 
Se PP 
