RIEGO CON BOMBAS ELÉCTRICAS 117 



Ó sea cerca del doble de la potencia disponible utilizando una caída 

 de 200 metros y 4000 litros de agua por segundo. 



Queda entonces demostrado que, si se quiere regar de una manera 

 continua, con el régimen de un litro por segundo sobre 8000 hectáreas 

 habría que acumular las aguas en la Aguada Blanca, ó elevar la repre- 

 sa y la caída, ó bien, añadir las aguas del río Coica. Todas estas solu- 

 ciones exigirían capitales crecidos para el gasto de primera instalación. 



Potencia total necesaria en el caso de bombeo en parte continua y en 

 parte intermitente. — Pasamos ahora al examen del caso más favora- 

 ble, el de regar de una manera continua un cuarto de los terrenos y sólo 

 durante seis meses los tres cuartos restantes. Serían regadas todo el 



Q CAÁ 



año, con agua del subsuelo, — - — = 2200 hectáreas, que servirían para 



■i 



verduras, legumbres, etc., mientras 6600 hectáreas serían regadas du- 

 rante seis meses con agua del Chilí y servirían para cultivos especiales. 

 Para las primeras se j)roporcionaría un litro de agua por segundo du- 

 rante un año, para las demás un litro y medio por segundo durante seis 

 meses. La jjotencia necesaria en los ejes de las turbinas de la Aguada 

 Blanca sería : 



1° Para las 2200 hectáreas regadas durante todo el año 



14 667 

 - 4 



2° Para las 6200 bectáreas regadas durante seis meses, á 1,5 litros 

 por segundo, 



P, = 1,5 X 14667 X 0,75 = 16.500 HP. 

 Si nos contentamos con un litro por segundo la potencia P, sería = á 



^-^^ = 11.000 HP. 

 1,5 



Adoptando esta última cifra tendríamos que la potencia necesaria 

 durante el estío sería de 3667 HP y durante la época de aguas 3667 

 + 11.000 =r 14.667 HP, potencia 4ué es posible desarrollar instalan- 

 do una central al pie de la cascada (á 80 metros), utilizando una caída 

 de solo 125 metros en lugar de 135, lo que permitiría, por un lado, 

 bajar la altura y el costo de la represa, y, por el otro, elevar el ni- 

 vel de la central, abrigándola contra toda invasión de aguas durante 

 las avenidas. Contando el caballo efectivo en el eje de las turbinas en 

 100 kilográmetros, es decir, avaluando en 25 por ciento las pérdidas 

 en la cañería y en las turbinas, y proyectando la central para un má- 



