122 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Los postes estarán á una distancia media de 50 metros entre sí. 

 Cada línea necesitará 



55:^» = 1000 postes 



y las dos, 2000 postes. 



El coste de cada una de las líneas de alta tensión puede ser ava- 

 luado como sigue : 



Soles 

 1° 74 toneladas de alambre de cobre á 1250 soles la 



tonelada métrica 92 . 500 



2» 1000 postes á 15 soles cada nno 15 . 000 



3" Aisladores, 3 por poste, 3000 á 1,5 soles cada uno 4.500 



i" Travesanos 150 soles por kw. 7 . 500 



5° Instalación 200 — 10.000 



Total ,. 129.500 



Las dos líneas costarían el doble, ó sea, 259.000 soles. 



Gasto de transmisión por caballo instalado y por nn Mlovatio trans- 

 mitido. — Precedentemente, hemos visto que la potencia instalada 

 alcanzaría á 14.667 HP. 



Para hallar el costo de la línea de transmisión por caballo instalado 

 basta hacer el cociente entre el costo total de la línea y el número de 

 caballos instalados. Tendremos 



^1^" = 17,65 soles. 



El gasto por kilovatio transmitido será 

 259.000 



Gasto de transmisión por litro bombeado. — La cantidad de agua 

 bombeada por segundo siendo de 8800 litros (máxinium), el gasto de 

 transmisión por litro bombeado será 



259.000 



^3^ = 29,43 soles. 



Lugar donde será instalada la central. — La central será instalada 

 á 80 metros del pie de la catarata, utilizando, como hemos dicho pre- 

 cedentemente, una caída de 125 metros. El agua será llevada de la 

 represa á la central por medio de una cañería de hoja de acero, com- 

 puesta de dos tubos de igual diámetro. 



Los receptores hidráulicos. — Tratándose de una caída de 125 me- 



