RIEGO CON BOMBAS ELÉCTRICAS 125 



Cañería. — La cañería tendría un largo de unos 250 metros y, co- 

 mo hemos dicho precedentemente, será de hoja de acero. Hemos ava- 

 hiado el caballo efectivo en el eje de las turbinas en 100 kilogramos, 

 es decir, que el rendimiento entre turbinas y cañería es de 0,75. Atri- 

 buyendo á las Pelton en funcionamiento normal, á j)lena carga, un 

 rendimiento de 0,80, el de la cañería será 



Con este bajo rendimiento en la cañería, que en la práctica no se 

 verificaría sino durante los vseis meses de agua, no es posible emplear 

 una sección económica en los tubos. Para que cada tubo conduzca 

 5600 litros i)or segundo, con una pérdida de 7 por ciento, debe tener 

 un diámetro de 1"067. En estas condiciones la velocidad media en la 

 cañería sería : 



0,887 ^ , 

 -f— = 6-3. 

 5,6 



Adoptaremos tres secciones, la primera de un largo de 75 metros 

 y un espesor de 3'"™4 ; la segunda de 75 metros de largo y 6 milíme- 

 tros de espesor, y la tercera de 100 metros de largo y 9™'"5 de espesor. 



La cañería sería transportada hasta la Aguada Blanca bajo forma 

 de hojas de acero, lo que disminuiría muchísimo los gastos y dificulta- 

 des de transporte. 



El peso de las tres secciones de cañería sería como sigue : 



Kilogramos 



1^ sección 75 metros X Hl kilogramos 8.325 



2a _ 75 _ X 200 — 15.000 



3a _ 100 — X 322 — 32.200 



Codos, accesorios y repuestos 4 . 475 



Total 60 . 000 



Los dos tubos pesarían el doble, ó sean 120 toneladas. 

 El precio de un tubo, comprendiendo los accesorios, el transporte 

 y la instalación, puede avaluarse como sigue : 



Soles 



1* sección, 75 metros á 50 soles 3 . 570 



2a _ 75 _ 100 — 7.500 



3a _ 100 -^ 166 — 16 . 600 



Total 27 . 850 



L/os dos tubos costarían el doble, ó sea, 55.700 soles. 



