514 0. Wachsmuth, Ammoniakgehalt des Salmiakgeistes. 



beim Ausströmen die Wärme entzieht, die als latente Wärme 

 bei dem Ammoniakgas verbleibt. Dieses Gas wird nun im 

 weiteren Verlauf von dem im Entwicklungskessel seines 

 Ammoniaks beraubten, also schwachen Salmiakgeist wieder 

 verschluckt, und diese regenerirte Flüssigkeit durch die 

 Pumpe in den Kessel gedrückt, um denselben Process durch- 

 zumachen. 



Man sieht leicht, dass der Kubik- Inhalt der Schlangen- 

 röhren zu der Quantität Salmiakgeist des Kessels und dem 

 Concentrationsgrade in einem gewissen Yerhältniss stehen 

 muss. Wenn die Ammoniakflüssigkeit schwerer wird als 

 0,930, also weniger als 24 Volumprocente verflüssigtes Am- 

 moniak enthält, dann wird durch die anzuwendende grössere 

 Hitze das Ammoniakgas zu wässrig; ein Theil wird in dem 

 condensirten Ammoniak der Schlangenröhren als wässrige 

 Auflösung enthalten sein, und desshalb unwirksam. 



Bei den Eismaschinen mit Dampf- Heizung hat man, 

 wenn der Salmiakgeist 0,900 — 0,910 zeigt, Dampf von etwa 

 3% Atmosph. Spannung oder 140° Wärme nöthig zu einer 

 gleichmässigen Ammoniak - Entwicklung , und bei diesem 

 Druck im Dampfkessel herrscht in dem Ammoniak -Kessel 

 ein Druck von 11 — 12 Atmosphären. Ist eine höhere Dampf- 

 spannung nöthig als 3*4 Atmosphären um auf 11 — 12 At- 

 mosphären im Ammoniak - Kessel zu bleiben, so ist dies ein 

 Zeichen, dass der Salmiakgeist schwächer geworden ist und 

 desshalb ersetzt oder verstärkt werden muss. 



An den' Vaass N& Littmann'schen Maschinen ist übri- 

 gens die Einrichtung getroffen, dass die Ammoniakflüssigkeit 

 in der Maschine selbst und während des Ganges dersel- 

 ben durch Hineinleiten von Ammoniak verstärkt werden 

 kann. 



