E. ßeichardt, Mittheilungen. 513 



Mittheilunge n. 



Von E. Reichardt. 



Kupfergebalt von Wasser bei Anwendung kupfer- 

 ner Eöhrenleitung. 



Für Wasserleitungen werden jetzt entweder gebrannte 

 Tbonröhren verwendet, oder, namentlich wenn sie stärkerem 

 Druck ausgesetzt sind , eiserne Köhren. Die verschiedensten 

 Ursachen, die eisernen Röhren so zu beschaffen, dass sie 

 von Anfang an der lösenden Wirkung des Wassers Wider- 

 stand leisten, sind, soweit mir bekannt, ohne Erfolg gewesen; 

 man hat dieselben verzinnt, verzinkt, mit Theer ausgebrannt, 

 aber die ersteren Metalle gaben stets noch genügend Angriffs- 

 punkte in dem unvollkommenen Ueberzuge und überall wird 

 beobachtet, dass in der ersten Zeit des Gebrauches Eisen in 

 Lösung gelangt, bis endlich eine natürlich gebildete, innere 

 Incrustation der Röhren, jedenfalls von kohlensaurem Kalk, 

 die weitere Lösung des Eisens völlig sistirt, oder, was ebenso 

 erklärlich sein dürfte, es hat sich eine haltbai-e Kruste von 

 Oxyd od. Oxydoxydul erzeugt, jedenfalls findet sich später 

 in dem der geschlossenen Wasserleitung entnommenen Was- 

 ser kein Eisen mehr vor, als in den stets vorkommenden 

 Spuren. 



Bei Bleiröhren stehen sich die Beobachtungen noch ent- 

 gegen. Ein Theil verurtheilt Blei überhaupt als Material für 

 Wasserleitungen, auf der anderen Seite liegen umfassende 

 Untersuchungen vor, welche nachweisen, dass nach kurzer 

 Zeit des Gebrauches kein Blei mehr in Lösung gelangt. Die 

 allgemeine Verwendung der Bleiröhren für die Leitungen im 

 engen Böhrensysteme spricht ebenfalls für die Brauchbarkeit, 

 jedoch sind jedenfalls die jetzt so haltbaren Bohren von Blei 

 mit Zinnfüllung vorzuziehen. 



Sehr bald wurde aber auch nachgewiesen, dass kupferne 

 Röhren ununterbrochen Kupfer in Lösung, an das durchströ- 

 mende oder sogar darin stehende Wasser abgeben. 



Arch. d. Pharm, lU. Reihe. II, Baa, 6, lieft. 33 



