E. Schulze , Ventilation. 25 



Für meine Versuche handelte es sich vorzugsweise um 

 Schulzimmer. Der Magistrat wünscht die Klassen der neu 

 erbauten Volksschule mit einer Ventilations- Einrichtung zu 

 versehen, die diirch die neuesten Experimente als der Voll- 

 kommenheit nahe sich erwiesen hat. Unser Baumeister ver- 

 fügte über eine kleine Eeihe von Apparaten, Zwar ist mir 

 eine officielle AuflForderung des Magistrats nicht zugegangen, 

 aber der Vorsitzende des Vereins für öffentliche Gesundheit 

 interessirte sich sehr für die ganze Einrichtung der Schule 

 vom Standpunkte der Hygiene aus und veranlasste mich, die 

 Ventilationsapparate im Verein mit dem städtischen Baumei- 

 ster einer möglichst gründlichen Beobachtung zu unterwerfen. 

 Die Schrift von Wolfshügel, klar, wie sie ist und mit den 

 nöthigen Beispielen für die Berechnung, ist mir dabei eiD 

 sicherer Führer gewesen. Pettenkofer rechnet folgender- 

 maassen: Beine Zimmerluft darf nicht mehr wie 0,7 p. ^oo 

 Kohlensäure enthalten; die Aussenluft enthält 0,5 und diese 

 darf daher nur eine Zunahme von 0,2 erfahren. Zu jedem 

 Volumen der mit 40 p. M. ausgeathmeten Luft muss daher 



40 



—— = 200 Volumina d. h. das 200 fache frischer Luft hinzu- 

 0,J 



treten. Wenn nun ein Mensch per Stunde im Mittel 300 Li- 

 ter Luft einathmet, so sind 300 x 200 = 60,000 Liter = 

 60 C. -Met. als stündlicher Luftwechsel nöthig. Der wirkliche 

 Bedarf stellt sich nach Wolfshügel höher. Der mittlere Koh- 

 lensäuregehalt bei jedem Athemzuge beträgt 43,34 p. M. und 

 das Volumen Luft bei jedem Athemzuge 500 C. C, die Zahl 

 der Athemzuge beträgt pro Stunde 1050. Der ganze Luft- 

 bedarf ist also 1050 x 500 = 525,000 0. C. oder 525 Liter 

 gegenüber 300 Liter nach Pettenkofer. Zu jedem Volumen 

 dieser mit 43,34 CO^ p. M. geschwängerten Luft müssen 



' = 216,7 Volumen Aussenluft treten, also zu 525 Liter 

 0,2 



525 X 216,7 = 113767,5 Liter oder 113,8 C.-Met. Luft. Auf 



diese Weise wird also fast das doppelte Quantum Luft zur 



Ventilation erfordert. Am einfachsten berechnet sich der 



Ventilationsbedarf nach der Schnitze und Märcker'schen Formel 



