2G E. Schulze, Ventilation. 



p — q 

 V der Ventilationsbedarf in C üb. -Metern, 

 k die per Stunde ausgeathmete CO^ in C.-Met., 

 p der Grenzwerth, 



q der Kohlensäuregehalt der einströmenden Luft. 

 AT 0,0226 , , ^ ., ,, , 



^ == 0,0007-0,0005 -^^^^-^^^^- 

 Meine vorjährigen sehr ausgedehnten Untersuchungen, 

 welche sich auf Klassen fast sämmtlicher Schulanstalten be- 

 zogen, ferner auf kleinere Bierlokale und grössere Tanzsäle 

 zeigten sehr ungünstige Resultate, im Mittel zeigten nament- 

 lich die Schulklassen einen Kohlensäuregehalt von 2 p. M. 



Nach der Formel -, hat also noch nicht ein Luftwechsel 



p — q 



von 15 Cubik- Metern stattgefunden. 



Um nun zu erfahren, ob das Eine oder das Andere der 

 angewendeten Ventilationsvorrichtungen diesen Anforderungen 

 entspricht, muss man sich gewisser Mittel bedienen, die ange- 

 ben, wie viel Luft durch eine Ventilationsvorrichtung streicht, 

 und ein solcher Apparat ist ein physikalischer; oder aber 

 man untersucht die Menge der im Räume vorhandenen Koh- 

 lensäure durch Titriren und dieser Weg ist ein chemischer. 

 Bei erster Methode zu messen, ist ein unabweisbares Erfor- 

 derniss, dass die Luftbewegung stärker ist, als die Trägheit 

 des Messinstruments. Dieses Verfahren , weil es mancherlei 

 UnZuverlässigkeiten bietet, insofern als es eine Gesammt- 

 bestimmung der Nebenventilation nicht zulässt, habe ich 

 früher unberücksichtigt gelassen. Es ist jedoch von hohem 

 Interesse, auch nach dieser Richtung hin Beobachtungen zu 

 machen, und zwar gewinnen ja diese Beobachtungen an In- 

 teresse, da man sie durch die chemischen Versuche mit Leich- 

 tigkeit controUiren kann. Wolfshügel empfiehlt in seiner 

 Schrift das Recknagel'sche Anemometer, das sich wegen sei- 

 ner Zierlichkeit überall einfügen lässt und überhaupt einen 

 hohen Grad von Vollkommenheit erreicht hat. Da der Haupt- 

 werth der Kohlensäure -Bestimmung in der chemischen Me- 



