28 E. Schulze, Ventilation. 



stellt. Der Munde'sche Ventilator ist also den physikalischen 

 Beobachtungen nach von den angewendeten Ventilationsmit- 

 teln das wirksamste. Natürlich genügt auch er den gemach- 

 ten Anforderungen noch lange nicht, da bei einer Gesammt- 

 zahl von 47 Kindern nach Recknagel 47 x 20 Cubik- Meter 

 Luftzufuhr pro Stunde verlangt werden, das ist 940 Cubik - 

 Meter, und in Wirklichkeit nur 71 Cubik -Meter geleistet 

 worden sind. Dem oberwähnten physikalischen Resultate 

 entsprach auch das chemische. Immer wurden reichliche 

 Mengen Kohlensäure gefunden. 



Der Schilke'sche Ventilator ist in der Weise construirt, 

 dass ein Blechrohr von 7 — 9 Cm. Durchmesser von aussen 

 in der Höhe der Dielen in das Schulzimmer tritt und im 

 rechten Winkel an der Wand 1,70 Meter in die Höhe läuft. 

 Das E-ohr ist oben offen, kann aber mittels eines Deckels 

 verschlossen werden. Gegen die Strasse ist die Oeffnung 

 durch ein Gitterwerk geschlossen. Dieser Ventilator ver- 

 langt, dass die kalte Luft steigt, was aber für gewöhnlich 

 nicht stattfinden wird, vielmehr wird dieselbe nur dann auf 

 diesem Wege in die Bäume eindringen, wenn ein lebhafter 

 Luftdruck auf dem Gebäude liegt, wie dies auch spätere Ver- 

 suche erwiesen. Auch die Beobachtungen des Ordinarius von 

 der beobachteten Klasse stimmten hiermit überein. Derselbe 

 klagte, dass entweder gar kein Luftzuzug stattfände, oder 

 aber eine so unangenehme Kühle sich bemerkbar mache, dass 

 die Deckel der Ventilatoren geschlossen werden müssten. 



Der Munde'sche Ventilator ist für Privatwohnungen sehr 

 zu empfehlen. Nach der Eechnung des Professor Becknagel 

 entspricht derselbe den Bedürfnissen an frischer Luft für drei 

 Personen vollständig. Derselbe besteht in einer Eisenblech- 

 röhre, welche ca. 16 Cm. Durchmesser hat. Diese Röhre 

 wird nahe der Decke im Schornstein angebracht und steigt 

 in der Schornsteinwand in einem Winkel von 45 Grad auf 

 und zwar genau in der Dicke der Mauer, damit der etwa im 

 Schornstein herabgleitende Feger sich nicht verletzt. Bei der 

 Reinigung des Schornsteins wird die OeflFnung durch eine 

 Klappe geschlossen. Ein Zurücksteigen des Rauches ist nicht 



