100 Anwendung von Blitzahleitern. 



Auffangstangen und ihre Entfernung von einander be- 

 trifft, so sind beide Abmessungen von einander abhän- 

 gig und werden durch den Kreis bestimmt, welchen der 

 Blitzableiter schützen soll. Es liegen hierüber nur wenige 

 Beobachtungen vor und bei diesen lag der nächste vom 

 Blitze getroffene Punct des Daches in grösserer Entfer- 

 nung von der unteren Verlängerung der Auffangstange, 

 als die doppelte Höhe der Auffangstange betrug. Hier- 

 aus ist die jetzt geltende Regel abgeleitet, dass der von 

 einem Blitzableiter geschützte Kreis die zweifache Höhe 

 der Auffangstange über ihre Befestigung zum Halbmesser 

 hat und sein Mittelpunct in der Stange oder deren Ver- 

 längerung liegt. Erhabene Gegenstände auf dem Dache 

 mit scharfen Kanten und Ecken müssen, auch wenn sie 

 innerhalb eines geschützten Kreises liegen, mit Metall- 

 streifen versehen werden, die mit der Ableitung verbun- 

 den sind. Eiserne Hängewerke, metallene Dachbeklei- 

 dungen, grössere Metallmassen im Innern des Gebäudes 

 sind mit der Blitzableitung metallisch zu verbinden. 



Die Auffangstange wird allgemein aus Eisen gefer- 

 tigt von solcher Dicke, dass sie der Blitz unversehrt 

 lässt, und mit einer kugelförmigen, nicht zu schlanken 

 Spitze versehen. Die von Deleuil in Paris für die Abieiter 

 des Louvre gefertigten Spitzen bilden Kegel von Pla- 

 tin von 1 Centimeter Höhe bei 2 Centimeter unterem 

 Durchmesser und sind auf die 2 Centimeter dicken cylin- 

 drischen Auffangstangen aufgelöthet. Das Platin ist ent- 

 behrlich, zweckmässiger erscheint daher die am angeführ- 

 ten Orte abgebildete Spitze von Kupfer, die 20 Centimeter 

 cylindrisch und 3 Centimeter kegelförmig verläuft. Die 

 Oxydation des Kupfers würde durch . Vergoldung zu be- 

 seitigen sein. 



Die Leitungen von der Auffangstange zur Erde sind 

 in gerader Linie oder unter möglichst stumpfen Winkeln 

 zu führen und aus Stäben von Schmiedeeisen oder Kupfer 

 mit kreisförmigem oder rechteckigem Querschnitte zusam- 

 menzusetzen. Gliederketten haben sich als verwerflich, 

 Drahtseile als unzuverlässig gezeigt. Bei eisernen Lei- 

 tungen von der gewöhnlich vorkommenden Länge ist ein 

 Querschnitt von 0,329 preuss. Quadratzoll genügend; bei 

 kupfernen kann er bedeutend kleiner genommen werden. 

 Die Verbindung der einzelnen Theile der Leitung darf 

 nur durch Löthung oder Vernietung auf einer Fläche 

 von mindestens l^j^ Quadratzoll geschehen. 



Eine besondere Beachtung hat man der Fortführung 



