516 0. Ilclm, Danziger Wasserlcitungs-, Canalisations - u. Rieselanlngen etc. 



ches genügend stark sein rausste, um dem bedeutenden Was- 

 serdrucke Widerstand zu leisten. Was die Einwirkung des 

 Prangenauer Quellwassers auf die Bleirohre anbelangt, so 

 wurde festgestellt, dass das Wasser die neuen Bleirohre ober- 

 flächlich anzuheizen schien. Der entstandene weissliche TJeber- 

 zug, welcher aus kohlensaurem Bleioxyd bestand, konnte 

 durch Abwaschen und Reiben wieder davon entfernt werden. 

 In den ersten 5 bis 6 Wochen, nachdem die neuen Bleirohre 

 in Gebrauch genommen waren, fand dies Abwaschen inner- 

 halb der Röhren auch wirklich statt, und zwar war es der 

 grosse Druck des Wassers darin und die beim Ausströmen 

 stattfindende Reibung, welche solches bewirkte. Nach Ver- 

 lauf von 6 Wochen war jedoch eine so feste und dichte 

 Schicht dieses kohlensauren Bleioxydes in den Rohrwandun- 

 gen abgelagert, dass ein Abwaschen nicht mehr stattfinden 

 konnte. Diese Schutzschicht wurde auch dui'ch tagelanges 

 Verderben von Wasser in den Röhren und starkes Ausströ- 

 menlassen aus denselben nicht mehr abgelöst, so dass nach 

 dieser Richtung hin keine Gefahr für die Gesundheit der 

 Trinkenden zu erwarten war. Bei den neuangelegten Lei- 

 tungen war als Vorsicht zu empfehlen, das Wasser, welches 

 längere Zeit darin verweilt, fortlaufen zu lassen, weil dieses 

 nur die Bleispuren enthielt. Irgend welche Krankheitser- 

 scheinungen, welche auf Bleivergiftung hindeuten, sind nach 

 Anlage der Wasserleitung nicht beobachtet worden. 



Bald nach Fertigstellung der Leitung führte ich eine 

 genaue chemische Analyse des nach der Stadt gelangenden 

 Quellwassers aus. Das Resultat derselben war nachste- 

 hendes : 



In 1000 g. Wasser w^aren enthalten : 

 An aufgelösten Gasen: 23,2 CG. Luft, 



aus 870/0 Stickstoff 



und 13 „ Sauerstoff bestehend. 



An aufgelösten nicht flüchtigen Bestandtheilen : 

 51 C. C. (0,102 g.) halbgebundene Kohlensäure 



