8» ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



La caleíaccion se hará por chimeneas del sistema DougJas y Gal- 

 lón, que toman el aire puro del exterior, calentándolo en una cá- 

 mara especial por donde se distribuye á la sala, mientras la com- 

 bustión del hogar consume el aire viciado de la misma. Este sistema 

 es preferido en los hospitales modernos ingleses, por el atractivo que 

 ofrece al enfermo la vista del fuego y por la facilidad del hogar 

 abierto para consumir los papeles sucios, trapos y residuos de la 

 limpieza de las salas. 



Pabellones de aislamiento 



Se componen estos pabellones de una sala para doce camas, te- 

 niendo en un extremo un cuarto para el enfermero, con su cocinita 

 á gas, cuarto para ropería, dos piezas para enfermos (desplazados) 

 y en el otro la letrina, cuarto de baño, escalera para bajar al 

 subsuelo y una pieza grande para refectorio y que puede utilizarse, 

 á la vez, como sala de operaciones. 



Una galería reúne los cuatro pabellones de aislamiento, dando 

 comunicación con una sala para niños convalescientes. 



Estas salas tienen la capacidad cúbica de cincuenta metros por 

 cama y su forma, sistema de construcción, calefacción y ventila- 

 ción será igual á las precedentes. 



Debajo de estos pabellones se han dispuesto los servicios necesa- 

 rios á esta repartición, completamente separados é incomunicados 

 con lo restante del hospital. 



Pabellones de enfermos no clasificados 



Se compone este departamento de ocho compartimentos inde- 

 pendientes, con cuarto para la hermana, refectorio, cocina, water- 

 closet, baño y demás servicios. 



Sala de operaciones 



El Pabellón que comprende la sala de operaciones se compone 

 de dos cuartos para los enfermos operados, cuarto de depósito de 

 ropa, de vendajes é instrumentos, cuarto para desinfección del 

 médico con lavabo y water-closet y la gran sala de forma octagonal, 

 iluminada al frente por tres grandes ventanas y por una claraboya 



