LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS 101 



Sistema Worthington. Capacidad: de 160 á 30 litros. 

 10° Bombas de alta presión de cada máquina: 



Diámetro del émbolo 142 milímetros 



Carrera del émbolo 700 — 



Número de vueltas 60 



Capacidad por minuto i 800 litros 



h) Calderas. — Son dos calderas, cada una de 100 metros cua- 

 drados de superficie de caldeo. 



Pertenecen al tipo llamado «tubulares», con dos calderas simé- 

 tricas en la parte superior, construidas de manera que el agua 

 pueda circular sin interrupción, para activar la producción del va- 

 por y evitar en lo posible las incrustaciones. 



c) Acumulador. — El peso del acumulador — 141 toneladas dis- 

 tribuidas en la sección transversal de su émbolo de 0'"60 de diámetro 

 — apoyado en un estado permanente de flotación sobre el líquido 

 contenido dentro del cilindro colocado ai pié déla torre sobre sólida 

 cimentación, determina én el líquido una compresión constante de 

 50 atmósferas, cuya presión se hace extensiva en toda la cañería 

 que corre á lo largo de los muelles. 



Uno de los acumuladores debe cargarse un poco más que el otro, 

 de manera que sea el primero en bajar y el último en subir, siempre 

 que las dos máquinas trabajen en combinación; y en tal caso ara- 

 bas máquinas deben tenerla conexión que produce el movimiento 

 automático con el acumulador de mayor peso. 



Sea B el peso del acumuladora^ A un peso suspendido en la parte 

 alta de la torre, cuyo peso gravita sobre el mismo acumulador des- 

 de el momento en que ha alcanzado su mayor grado de elevación. 



El otro acumulador b, tendrá una carga B-{-A', de manera que 

 ese exceso de peso permanente A ' sea menor que el peso suspen- 

 dido A. 



Cuando el acumuladora llega á su línea más elevada XX', anti- 

 cipándose al ascenso del acumulador b, recien empieza á levantarse . 

 este último, elevándose la presión del agua á la necesaria para 

 levantar el peso B -f A', habiendo principiado el levantamiento del 

 acumulador a coa la presión de 50 atmósferas correspondientes 

 al peso B solamente. 



Entre tanto el acumuladora no puede elevarse más arriba de la 

 línea XX, aunque se halle sometido á una presión superior á 50 



